Í87 

 aparece grande, no es seguranripnlo por la necesiflad de alojar una gran 

 superficie de calentamiento, único caso en que conviene aumentar <>1 

 número de caloríferos, sino por la de tener grandes y multiplicadas en- 

 tradas de aire nuevo. 



Observación. Todos los cálculos relativos al estudio de calentamiento 

 y ventilación cjue acabamos de describir, pueden verse detalladamente 

 en el capítulo 6.° 



III. 



SEGUNDO SISTEMA. 



Calentamiento. — Por caloríferos exteriores de aire caliente. 

 %^entílaeion. — Por chimeneas de aspiración por abajo. 



Las figuras 27, 28, 29 ?/ 50 se refieren á este sistema: las dos pri- 

 meras definen el calorífero empleado. 



La fifjura 27 representa un corte vertical por la línea />' /?' de la 

 figura 28, y esta última es un corte horizontal por A A' de la 27. 



Este calorífero es el menos complicado y costoso que pueda esco- 

 ¡crse entre la multitud tan grande como inútil de caloríferos ideados, 

 y producirá tan buenos resultados económicos como el mejor, estando 

 bien proporcionado para el efecto que deba producir. 



Se compone el calorífero, de un hogar //de ladrillos refractarios, 

 provisto de su puerta P para cargar el combustible, de su cenicero : 

 con su puerta P' , y de su rejilla. 



El hogar está recubierto de una campana ó cúpula de fundición (hier- 

 ro colado) T, á la cual sigue nn tubo de la misma materia a a. Este ci- 

 lindro a a se encuentra envuelto por otros dos de chapa de hierro de 

 espesor medio concéntricos al a a; estos dos cilindros son, el uno o o, 

 y el otro s s; el espacio anular que queda entre estos cilindros eslá 

 cerrado por arriba y por abajo. 



El extremo superior del tubo central de fundición a a, comunica 

 con la parte alta de dicho espacio anular por cuatro tubos horizontales, 

 que se ven en la figura 27. 



