Í91 



Aprovechamiento del calor perdido en los caloríferos. Para aprovechar 

 en parte el calor que al salir del calorífero se llevan los productos de 

 la combustión, el tubo / [finura 50) comunica con una chimenea me- 

 tálica colocada dentro de la gran chimenea de aspiración que hay en 

 medio del patio del hospital. (V^éase el primer sistema.) De este modo, 

 la chimenea metálica que recibe los productos de la combustión de am- 

 bos caloríferos, calienta por su contacto el aire viciado de la de aspiración, 

 al mismo tiempo que sirve para el tiro. Así se puede obtener una lige- 

 ra economía de combustible, durante la época de calentamiento, en el 

 hogar especial de la chimenea de aspiración. En este sistema hay real- 

 mente algún calor que aprovechar, cosa que no debe suceder cuando se 

 usan caloríferos interiores, porque entonces se puede utilizar casi com- 

 pletamente en el calentamiento todo el producido por el combustible. 



Observación. Todos los cálculos relativos al estudio de calentamien- 

 to y ventilación que acabamos de describir, pueden verse detallada- 

 mente en el capitulo G." 



IV. 



TERCER SISTEMA. 



Calcntaiuicnto. — Por caloríferos exteriores de agua caliente. 

 'Wentilacion. — Por chimeneas de aspiración 2^or abajo. 



L;\s figuras 51, 52, 53, 34, 55 y 56 se refieren á este sistema. 



Figura 51. Corte vertical longitudinal de las salas de enfermos por 

 la línea DD de la figura 32. 



Figura 52. Corte horizontal del pabellón de enfermos perlas partes 



horizontales de la línea quebrada Como todo es simétrico en 



los dos muros divisorios trasversales rr y SS, hemos querido que el plano 

 secante corte á diferentes alturas á dichos muros, para ahorrar figuras. 



Figura 55. Corte trasversal de las salas de enfermos, cueva y des- 

 ván por la línea A A de la figura 52, sin representar el hogar y caldera 

 del centro de la cueva, á fin de dejar ver el calorífero C. 



