495 

 uno de los muros divisorios se alojan tres conducios, 1, 2y 5 {figu- 

 ras 54 y 52), que comunican con //, y llegan, el 1 hasta el techo de la 

 sala del piso primero, el 2 hasta el techo de la sala del piso bajo, el 5 

 hasta el mismo sitio del segundo piso. En la figura 55 se pueden tam- 

 bién notar los tres conductos y la cavidad H, indicados con líneas pun- 

 tuadas. 



Las tres salas llevan una gran cornisa hueca de yeso ó de chapa del- 

 gada de hierro pintado, provista de aberturas en toda su longitud, y en 

 comunicación cada una con su respectivo conducto l,2y5 de los dos 

 muros divisorios. 



Marcha del aire nuevo. Los dos caloríferos toman el aire nuevo de 

 la cueva, y esta del patio interior por sus tragaluces. El aire de los ca- 

 loríferos se calentará en invierno circulando entre los tubos de estos, 

 penetrará en las capacidades H H, y de aquí se distribuirá por los seis 

 conductos ascensionales I, 2 y 5 que hay en los muros divisorios, tres 

 en cada uno de estos. 



La cornisa hueca de cada sala recibe, por lo tanto, aire de dos con- 

 ductos alejados uno de otro, y lo lanza á la sala por sus numerosas 

 aberturas. Cada uno de los seis conductos verticales 1, 2, 5, lleva en 

 la sala un registro horizontal de corredera, no indicado en las figuras, 

 y con el que se regula y gradúa la igual distribución por todos del aire 

 nuevo. 



Marcha del aire viciado. Nos referimos á lo dicho en el primer sis- 

 tema, como se habrá comprendido á la simple inspección de las figuras, 

 en las cuales se ven las mismas disposiciones ya descritas para la as- 

 piración por abajo. 



Marcha de los producios de la combustión de los hogares de las dos cal- 

 deras. Acabamos de describir el calentamiento y la ventilación de uno 

 de los dos pabellones de enfermos: el otro lleva una caldera igual al 

 primero, sus dos caloríferos iguales á los descritos, etc., etc. Los pro- 

 ductos de la combustión de cada caldera marchan á la gran chime- 

 nea de aspiración, colocada en el centro del patio, por un tubo x (figu- 

 ras 52 y 55). 



Dentro de la chimenea de aspiración, y ocupando toda su altura. 



