497 



CUARTO SISTEMA. 



Calentauíieiito.— Po>' caloríferos exteriores ele vapor. 



Wentilaeiou. — Por chimeneas de aspiración por abajo. 



Después de lo ilieho explicando el anterior sistema, podemos ahor- 

 rarnos la descripción de este caso, que no se diferencia del anterior 

 sino en que la caldera, en lugar de ser de agua caliente, sería un gene- 

 rador ordinario de vapor. Los caloríferos podrían ser de la misma for- 

 ma ó de otra análoga, y lo mismo decimos de todas las demás disposi- 

 ciones. Únicamente la superficie de calentamiento de los caloríferos de 

 vapor sería más pequeña, para producir el mismo efecto, que la de los 

 de agua caliente, como más adelante veremos. Además de esto, el calen- 

 tamiento por el vapor exije tubos de agua de condensación, vaso para 

 estas aguas, bomba de alimentación para introducir nuevamente en el 

 generador el agua de condensación, etc., etc., de todo lo cual nos ocu- 

 paremos detenidamente en el sistema que sigue. 



Observación relativa á todos los tubos que conducen agua caliente ó vapor 

 al sitio en que el calor se ha de ulilizar. Conviene siempre disminuir la 

 pérdida de calor que estos tubos experimentan en el aire por radiación 

 y por contacto. Para ello se les recubre de cuerpos malos conductores 

 del calor. La disposición que ha dado mejores resultados consiste en 

 recubrir los tubos con hojas delgadas de eslaño, llenando el espacio 

 anular que entre estas y el tubo queda, con serrín de madera ó de corcho. 

 De este modo se consigue que el tubo sea envuelto por un cuerpo que 

 conduce mal el calor (el serrín), y cuya superficie brillante y lisa (la 

 hoja de estaño) tiene un débil poder emisivo. 



