500 

 tal; el segundo ala otra ala. Sigamos este último, no ocupándonbs mas 

 que de medio hospital, porque el otro medio se calienta del mismo modo. 

 El tubo X no sigue la dirección que le damos en el dibujo, en el cual 

 aparece que atraviesa el muro sobre que descansa el cojinete del árbol 

 de la máquina: este tubo no atraviesa muro alguno, ni tiene para qué 

 hacerlo ; va siempre al exterior y apoyado sobre el muro ; pero comete- 

 mos esa impropiedad en la figura para que este tubo no se cruce y se 

 confunda con otros representados en la misma figura. El tubo x desem- 

 boca en el sss, el cual camina horizontalmente por la cueva hasta lle- 

 gar al rincón s' , donde se encorva verticalmente para subir á los pisos 

 superiores y dar el vapor necesario al calentamiento de las salas. Cuando 

 el vapor de escape de la máquina no es suficiente para el calentamiento 

 del hospital, el tubo sss' toma un suplemento de vapor del mismo ge- 

 nerador por medio del tubo ooo, provisto de dos llaves, una en r, y otra 

 ásu salida del generador. El tubo ooo penetra en el sss, y dentro de 

 este y en su eje termina por una tobera delgada, que produce un chorro 

 de vapor en el eje del tubo sss ; chorro de vapor (jue, marchando en el 

 mismo sentido que el vapor de escape de la máquina , no perturba el 

 movimiento de este, antes al contrario le aumenta su velocidad. Al va- 

 por de escape de la máquina se le conserva una presión de 1,25 atmós- 

 feras á 1 atmósfera. 



Los tubos de vapor van representados en todas las figuras de este 

 proyecto por una simple línea de trazos grandes. 



Hemos dicho que el tubo de vapor sss' , al llegar al rincón s', se 

 eleva verticalmente, como puede verse á la derecha de la pgura 41 en 

 s' s' s' . De esta parle vertical derivan tres ramales horizontales, alojados 

 cada uno en el canal central que existe dentro del suelo de cada sala, 

 como puede verse en las figuras 58 , 39 ^ 40. Cada ramal horizontal 

 de vapor envia un pequeño tubo á cada una de las tres estufas que so- 

 bre él van colocadas {figuras 41 y 43). El agua de condensación que se 

 produce en cada ramal horizontal de vapor y en las tres estufas que 

 alimenta, se recoje en un tubo alojado en el mismo canal que el del 

 vapor, y que va siguiendo á este con una cierta pendiente siempre 

 constante y en el mismo sentido. Estos ramales del agua de condensa- 



