641 



colocados cerca del techo, sobre las dos caras del muro divisorio central: 

 [levan tina serie de aberturas eii su parte alta, que pueden cerrarse á 

 corredera, en totalidad ó en parte. Bajo las tablas mochileras represen- 

 tadas en 5a... en las tres ñíiuras, hav dos tubos iffuales á los ante- 

 riores, y con análogas aberturas en su parte inferior: estos son xx... 

 para un dormitorio, y x' x'... para el otro. Están colocados horizontal- 

 mente, á una distancia de 1,20 de las camas, y sobre las cabeceras. 

 La longitud horizontal de estos tubos es casi la de los dormitorios: el 

 extremo de ellos que está cerca de los caloríferos está cerrado: en los 

 otros extremos del dormitorio los tubos se elevan, siempre apoyándose 

 en los muros, basta cerca del techo: allí se encorvan horizontalmente, 

 y se dirijen al interior de una lijera chimenea ó conducto adosado ex- 

 teriormente al muro, y situado en el patio. Los tubos se prolongan uno 

 ó dos metros dentro de la chimenea. Las figuras 10 y 12 representan 

 la chimenea en proyección y en planta, ó corte horizontal respectiva- 

 mente. Los tubos /• y r' están también cerrados en sus extremos. 



La figura 10 es un corte trasversal de los dormitorios, que repre- 

 senta el testero opuesto á los caloríferos. Las mismas letras represen- 

 tan las mismas cosas en las tres figuras. 



Durante las noches de invierno que exijan la acción de los calorífe- 

 ros, el aire exterior, aspirado por el ventilador, recorrerá los tubos 

 aa y penetrará en el ventilador; de allí será arrojado al calorífero, don- 

 de se calentará, y penetrará en los tubos rr... y r'r'... de donde 

 saldrá por las aberturas que dichos tubos presentan, en venas dirijidas 

 contra el techo. La magnitud de estas aberturas debe ir aumentando 

 con la distancia al calorífero para que la ventilación sea uniforme: la ex- 

 periencia indicará cómo deben quedar las tapaderas de las aberturas 

 para conseguii' este fin. Los tubos xx^ x' x' son, como puede supo- 

 nerse, los conductos de evacuación. liemos dicho ya que estos conduc- 

 tos tienen un trozo vertical dentro de los dormitorios, trozos que no 

 tienen aberturas; sino que estas existen solamente en los trozos horizon- 

 tales colocados bajo las tablas mochileras. Estos trozos de tubos verti- 

 cales, llenos de aire á la temperatura de los dormitorios, que será 

 siempre, y sobre todo en invierno, más elevada que la exterior, inicia- 



