319 

 aspiración del aire viciado llevan la letra v. En el corte trasversal [figu- 

 ra 59) hemos representado, en un lado un conducto de introducción, 

 en el otro la evacuación del aire, faltando á la verdad del dibujo, pero 

 en obsequio á la economía de figuras y de tiempo. 



En la cueva [figuras 08 y 59) se ven los tubos horizontales ya men- 

 cionados, c y /", y las bocas de los conductos verticales de los muros, 

 donde se alojan los grupos do tubos que componen los circuitos parcia- 

 les. Cada uno de los 6 conductos de evacuación encierra un circuito par- 

 cial, formado por 4 tubos; cada uno de los 8 de introducción contiene 

 otro circuito formado de 5 tubos, como puede verse en las aberturas 

 de los conductos en la cueva de la figura 58. 



Inútil nos parece indicar cuál es la marcha y calentamiento del aire 

 nuevo, que se ve á la simple inspección de la figura 59, en la derecha 

 de esta fi<íura. 



Si los conductos, tanto los de introducción del aire nuevo como 

 los de evacuación del aire viciado, vienen á abrirse por abajo en la cue- 

 va, por lo alto se abren en el desván, y allí se presentan, y se pueden 

 inspeccionar fácilmente, los cilindros PPP, en que terminan todos los 

 circuitos parciales ó grupos de tul)0s (figuras 58, 59, GO y 02). 



La planta del desván (figura 00) nos manifiesla la manera do dirigir 

 el aire viciado hacia la chimenea, por medio de seis conductos de tabi- 

 ques de ladrillo con yeso, construidos sobre el mismo suelo del desván. 

 La chimenea, ligera, construida como en el sistema quinto, parle del 

 mismo suelo del desván. 



Las flechas grandes indican, como siempre, la marcha del aire nue- 

 vo, y las pequeñas la del aire viciado. 



El sistema de ventilación que acabamos de describir, y en el cual 

 el aire viciado empieza á calentarse en los mismos conductos de evacua- 

 ción y desde el suelo de cada sala, se llama por esta razón aspiración 

 á nivel. Los conductos de evacuación hacen el papel de chimeneas de as- 

 piración, lo mismo en invierno que en verano. En esta úllima época 

 se cierran las llaves de los grupos de tubos afectos al calentamiento, v 

 no funcionan más que los de la ventilación, que son aquellos que están 

 alojados en los conductos de evacuación. 



