520 



Observación. Todos los cálculos relativos al sistema actual de calen- 

 tamiento y ventilación que acabamos de describir, pueden verse deta- 

 lladamente en el capitulo 6.° 



Otra. El capítulo 6.°, no solamente se refiere al estudio práctico de 

 los proyectos de calentamiento y ventilación, sino que conteniendo con- 

 sideraciones importantes para cada sistema, y dimensiones y datos par- 

 ticulares á cada uno, forma el complemento de la descripción que 

 hemos dado en el capítulo que aquí terminamos. 



CAPITULO IV. 

 Comparación de los sistemas de ventilación. 



I. 



COMPARACIÓN DE LOS TRES SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DEL AIRE VI- 

 CIADO, LLAMADOS POR LOS FRANCESES DE ASPIRACIÓN POR ABAJO, 

 DE ASPIRACIÓN Á NIVEL, Y DE ASPIRACIÓN POR ARRIBA. 



Para bacer la comparación de los tres sistemas de aspiración del aire 

 viciado, empezaremos por recordar la fórmula general práctica que da 

 la velocidad de salida del aire caliento por una chimenea, cuando este 

 tiene que recorrer un circuito más ó menos largo, que reúna todas las 

 irregularidades que pueden presentarse en la ventilación de los edificios. 

 No emplearemos la fórmula que Mr. Péclet emplea en la última edi- 

 ción do su obra , cambiando la que habia usado en las anteriores. 

 Emplearemos la de Mr. Morin, que deducida del principio de las fuer- 

 zas vivas, y comprobada por muchos ingenieros especialmente dedicados 

 al calentamiento y ventilación de edificios, entre los que citaremos á 



