536 



No repeüremos largos y pesados cálculos, hechos para llegar á oh- 

 tener la tabla de ventilación de verano. Diremos solamente que están 

 hechos sobre la base de una temperatura exterior de 26", media del 

 mes de más calor en Barcelona, y una temperatura del aire viciado, en 

 la chimenea, de 51°, lo que hace una diferencia de temperaturas para la 

 ventilación de 



51— 26''=25°. 



Las demás condiciones y datos quedan los mismos que los correspon- 

 dientes á la ventilación de invierno. 



Venlilacion de verano. 



PISOS. 



Piso bajo 



Primer piso. . . . 

 Segundo piso. . . 



Velocidades del aire viciado en los Ires sistemas 

 de aspiración. 



POR ABAJO. 



5,09 met. 

 2,98 » 

 2,87 » 



A NIVEL. 



5,40 met. 

 5,17 .' 

 2,86 » 



POR ARRIBA. 



1,80 met. 

 1,97 .. 

 2,15 « 



De esta tabla se deducen la consecuencias siguientes: 

 Primera. Bajo el punto de vista de la energía de la venlilacion, para 

 una misma diferencia de temperatura, el sistema más ventajoso es el de 

 la aspiración á nivel: sigue el de la aspiración por abajo; y luego el de 

 la aspiración por arriba. 



Segunda. Los tres sistemas adolecen del mismo defecto de no pro- 

 ducir la ventilación con igual energía para todos los pisos. Los dos 

 primeros sistemas, el de la aspiración por abajo y el de la aspiración 

 á nivel, en igualdad de condiciones, ventilarán mejor el piso bajo que el 

 primero, y éste mejor que el segundo. El tercer sistema, el sistema de 



