5G3 

 El consumo de combustible para el mes de febrero será de 9, 23 ki- 



logramos. 



El consumo correspondiente á los meses de marzo y diciembre 

 será de 6,92 kilogramos. 



TERCER SISTEMA. 



Caloríferos exteriores de agua caliente. 



Nosotros no creemos conveniente en ningún caso el empleo del 

 agua caliente para el calentamiento de los edificios, á una temperatura 

 que exceda de 100°; y al contrario, creemos que lo es la de 90° á 100°. 

 Para esta clase de calderas puede admitirse un efecto útil en las salas 

 de 5.000 calorías por cada kilogramo de bulla que desprenda 8.000. 

 Aquí pueden aplicarse las mismas consideraciones que cuando bailamos 

 el efecto útil del combustible en los caloríferos de aire caliente. 



Para obtener las 60.000 calorías por bora que necesita nuestro 



. •,, j 60.000 

 bospital militar, tendremos un consumo de combustible de -— — --=^ 



12 kilogramos de hulla por hora para todo el mes de enero. 



Para el mes de febrero el consumo de hulla por hora será de 9,6 

 kilogramos. 



Para los meses de marzo y diciembre, el consumo será de 7,2 kilo- 

 gramos. 



CUARTO SISTEMA. 



Calentamiento de las salas j)or caloríferos exteriores de vapor. 



Un generador de vapor en las mejores condiciones no produce más 

 de 7 kilogramos de vapor por kilogramo de hulla quemada (de 8.000 



