657 

 pierde una inmensa cantidad de calor, y hasta ahora, nadie ha pensa- 

 do en utilizarlo en otra cosa que en calentar el mismo aire para la 

 combustión, y esta mejora no se ha generalizado. Las dos fábricas de 

 gas de Barcelona consumirán 500.000 quintales de carbón al año, en 

 cuya destilación se gasta por lo menos el 20 por 100 de cok. De 

 modo que se queman anualmente en los hornos de gas de Barcelona 

 100.000 quintales de cok. De estos 100.000 quintales no se apro- 

 vecha útilmente un iO por 100, entendiéndose por calor utilizado 

 el que ha necesitado la hulla para descomponerse y desprender sus 

 gases permanentes , y sus productos condensables y condensados, 

 como alquitrán, aguas amoniacales, hidrocarburos líquidos, etc. Al 

 que parezca exajerado nuestro aserto, le haremos observar, que el 

 cuerpo que se calienta, que es la retorta, está á la temperatura del rojo 

 cereza claro, y que los productos de la combustión han de abandonar 

 la retorta, esto es, han de terminar su efecto útil á una temperatura 

 algo superior á la de la retorta. 



En el hospital militar de Barcelona podria utilizarse el calor perdido 

 en su pequeña fábrica de gas, en la ventilación, si no de todo el hospi- 

 tal, al menos del grupo de las salas de enfermos que se encuentran más 

 próximas á los hornos. Esta parte podria de este modo estar ventilada 

 gratuitamente. La disposición que hubiera podido adoptarse es bien 

 sencilla, y consisliria en una chimenea metálica de fundición en la 

 parte baja, y de chapa gruesa de hierro en la parte alta y media, colo- 

 cada dentro de la chimenea de los hornos de gas. La chimenea metáli- 

 ca, que sería de aspiración por abajo, aspirarla el aire viciado de las 

 salas por conductos de evacuación descendentes. Los grupos de con- 

 ductos de evacuación se reunirían detinitivamente en uno, ó dos, ó 

 tres, que serían los que desembocarían en la chimenea metálica. El 

 espacio anular que quedarla entre ambas servirla de chimenea de los 

 hogares de los hornos de gas. El tiro de estos hornos no disminuirla, á 

 pesar del enfriamiento que ocasionarla en el humo el contacto de la 

 chimenea metálica, porque sabido es que hay una temperatura para el 

 máximum de tiro en las chimeneas, temperatura que (aunque función 

 de la temperatura exterior), puede valuarse en 500° aproximadamente. 



