Í35 

 oposición y casi competencia con el sistema <Ie la inyección mecánica, 

 se estableció por Mr. Léon Duvoir-Leblanc el sistema de la ventilación 

 por la aspiración producida por el calor. Oigamos á3Ir. 31orin, y obser- 

 vemos, que así como está terminante y explícito en las conclusiones que 

 bemos citado, relativas al anterior sistema, y que bacen ver uno de sus 

 inconvenientes, llevado abora de su afición al sistema de Mr. Duvoir- 

 Leblanc, busca y ofrece motivos y razones que tiendan á atenuar incon- 

 venientes tan inberentes á este sistema, como lo son los ya referidos al 

 opuesto. 



«El volumen de aire nuevo admitido por las estufas es, en invier- 

 »no, de 62 metros cúbicos por bora y por cama á una temperatura de 

 " cerca de 50°. Pudría llegar á esta cifra en la primavera y el otoño, con 

 •>ai/u(la de un calentamiento moderado, si los conductos de llegada del 

 «aire á las estufas estuviesen mejor dispuestos. Durante el verano seria 

 «preciso recurrir á aberturas auxiliares, que se podrían establecer fácil- 

 " mente en la imposta de las ventanas.» f Eludes sur la venlilation, to- 

 mo 1.° pág. 475.) 



A(¡uí se ve bien claramente que el mal en este sistema está en las 

 abertura's de introducción, así como en el anterior estaba en las de eva- 

 cuación. Se ve que las aberturas de introducción pueden dar 62 metros 

 de aire en invierno; que en otoño y primavera no lo dan, aun calentan- 

 do; que en verano dan mucbo menos. Así debia suceder. En el invier- 

 no liay la aspiración producida por la cbimenea, más una inyección in- 

 dependiente producida por la altura de los tubos de las estufas donde 

 el aire se calienta: bay una inyección fundada en el mismo principio que 

 el explicado en la /¡gura 14. En verano no bay esto; y como la aspira- 

 ción marclia siempre y con una casi constante energía, la introducción 

 se-bace por las aberturas accidentales principalmente; las aberturas de 

 introducción funcionan mal; bay corrientes de aire exterior de fuera 

 adentro. Dice 3Ir. Morin que podría llegar á 62 metros el volumen de 

 aire que entrase por las aberturas de introducción (los tubos de las es- 

 tufas) en primavera y otoño, con ayuda de un calentamiento moderado, 

 lo cual vale lo mismo que decir, con una inyección independiente de la 

 aspiración. Dice también que en verano sería preciso bacer aberturas en 



