587 

 Distribución Cada pabellón tiene dos caloríferos alimentados por la misma cal- 



"íio it ^!i w'.'. Jera. Cada calorífero tiene seis series de tubos, recorridos simullánea- 



CIG QG CalCniíl- 



mientodecada mente por el agua caliente. Cada serie de tubos, ó mejor dicho, los 

 calorífero. ^yjjQs Je cada série, están en un plano vertical, como vimos en la des- 

 cripción. Cada série de tubos tiene, desarrollada, 21,2 metros de largo, 

 y su superficie es de2l,2x5,14x0, l=G,Go metros cuadrados. El diá- 

 metro de los tubos es de 0,1 metros. Son de hierro colado. La superfi- 

 cie de las seis series de tubos de cada calorífero será 6x6,05=59,90 

 metros cuadrados. Los dos caloríferos de un mismo pabellón presenta- 

 rán, pues, una superficie de calentamiento de 2x59,90=80 metros 

 cuadrados pró.xiniamente, que es lo que habíamos calculado ya en la 

 página 484. 



Sección Como hemos visto en la página 575, el volumen de aire que debe 



los dVTniro- entrar en cada sala por segundo debe ser de 0,460 metros. Como hay 



duccion de ai- en estc proyecto dos conductos de introducción por sala, cada uno 

 re nuevo, frió 

 ó calienle. 



deberá dar paso por segundo á 

 0,466 



0,255 metros ciibicos 

 "I 



de aire. Admitiendo una velocidad mínima de 0,5 metros por segundo 

 en dichos conductos (véase la página 455), la sección de cada conducto 



será de 



O 255 



' ' :=Q,466 metros cuadrados , O 466 m." 



0,5 ' 



Sección La seccion de cada uno de los 14 conductos de evacuación del aire 

 de los conduc- yigijjjo gg,..\ \q abismo que hemos calculado en la pág. 578 O 055 m.' 



los de evacúa- ' ' " 



cion del aire 

 viciado. 



Seccion Las dos chimeneas de los dos hogares de las calderas, que tienen 



deíachimenca ^^j^ ^^^^^ 2 decímetros cuadrados de seccion, como hemos visto en la 



común á am- , . ,^„ i i i i i . i • 



bes de los dos pagma 48¿), se reúnen en una sola, colocada dentro de la chimenea ge- 

 pabellones, neral de aspiración. La seccion de la chimenea común á los hogares de 



ambas calderas será, pues, de 4 decímetros cuadrados 0,04 m.» 



