S93 

 más pequeña que el número 1,27 metros. Será, como vamos á ver, 

 (le 0,03 metros cuadrados. 



En electo, se sabe que 1 metro de placa metálica calentado por va- 

 por á 100° por una de sus caras, y enfriado por la otra cara por el 

 contacto del agua, produce una condensación de vapor de 5 kilogramos 

 por hora, y para una diferencia de temperatura de 1° entre el vapor y 

 el agua. Ahora bien, aun admitiendo que el agua de la estufa se ca- 

 liente á 80°, tendremos una diferencia de temperaturas entre el vapor 

 y el agua de la estufa, de más de 20°. La placa metálica que opera ó 

 permite la trasmisión del calor del vapor al agua de la estufa, produ- 

 cirá una condensación de 3x20=00 kilogramos de vapor por hora y 

 por metro cuadrado; ó de otro modo, dará paso á 60x550 calorías por 

 hora y por metro cuadrado, =33.000 calorías. Como cada metro de 

 tubo de vapor ó de estufa de vapor colocado en el aire y enfriado por 

 este fluido, solo trasmite, como hemos visto, 800, resulta que cada 

 metro cuadrado de superficie de calentamiento ó de trasmisión de esta 

 última clase, equivale á 0,024 metros cuadrados de la primera; luego 

 los 1,27 metros cuadrados de superficie de calentamiento que deberla 

 tener cada estufa de vapor, si el metal fuese enfriado por el aire, que- 

 dan reducidos á 1,27x0,024=0,03 metros cuadrados para nuestro 

 caso. Esta pequeña superficie de calentamiento será muy suficiente 

 para trasmitir del vapor al agua de las estufas la cantidad de calor 

 necesaria. 



Si se observa que entre el tubo de vapor y el del agua de conden- 

 sación presentan ya una superficie útil de calentamiento de 26 metros 

 cuadrados para un pabellón de enfermos, cuando solo se necesitan 57,5 

 en el mes de enero para proporcionar las 50.000 calorías por hora, 

 se comprenderá fácilmente que la mayor parte del invierno sobrará su- 

 perficie de calentamiento, y no será preciso que funcionen todas las 

 estufas; muchas veces no se necesitará la acción de ninguna de ellas. 

 Por esta razón, aun en París en el hospital de Lariboisiére, cuyo sistema 

 hemos copiado en este proyecto, sucede que muchos dias no marchan 

 todas las estufas, y están incomunicadas por medio de llaves, tanto con 

 el tubo de vapor como con el tubo del agua de condensación. 



