Gil 

 La temperatura tlel agua caliente es de 100° en la gran estufa de 

 ventilación; luego la diferencia media de temperaturas que origina la 

 trasmisión del calor del agua al aire viciado es de 100° — 58°-.=()'¿°. 

 En estas condiciones, un metro cuadrado de superficie de calenta- 

 miento trasmite por hora 



800-^=583 calorías. 



85 



La superficie de calentamiento de la gran estufa es ahora fácil de calcu- 

 lar. Los 5.040 metros cúbicos de aire viciado que salen por hora de 

 un pabellón deben absorber 



5.040x1,3x0,24(51°— 26°)=5.040Xl,5X0,24x25°=:39.512calorías. 



Luego la superficie de calentamiento de la gran estufa de ventilación 

 será de 



39.512 ^^ , , . • . 



— — r-=G7 meiros cuadrados próximamente ()7 m. 



Vemos por lo que antecede, que el calentamiento del aire viciado 

 para la vonlilacion, por este medio, exije una superficie de caldeo enor- 

 me. Mr. León Duvoir-Leblanc colocó en cada uno de los pabellones 

 del hospital de Lariboisiére (cada pabellón tiene 102 enfermos) una 

 gran estufa para la ventilación, que tenia solamente 40 meiros cua- 

 drados de superficie. Este dato es el que consigna Mr. Péclet en su 

 última edición del Tratado del calor, calificando de enorme esta super- 

 ficie (página 2G8, párrafo 2516, tercer tomo). Si Mr. Péclet hubiese 

 calculado la superficie de calentamiento que exijia la gran estufa de La- 

 riboisiére, le hubiera parecido exigua para el objeto. En efecto, Mr. Du- 

 voir-Leblanc ha tenido necesidad de ensanchar posteriormente la base 

 de la chimenea, y colocar un cierto número de cilindros de agua ca- 

 liente, aumentando así la superficie de calentamiento hasta 87 metros 

 cuadrados, que tiene actualmente la gran estufa de ventilación. 



