512 



Conductos Colocando el mismo modelo de estufa que Mr. Duvoir-Leblanc ha 



de iniroduc- establecido en Larihoisiére, el aire nuevo, frió ó caliente, entra en las 



cion del aire 



nuevo.Susec- salas por los 13 tubos que tiene cada estufa. El tubo central de la es- 

 cion. tufa presenta una sección de 0,1256 metros cuadrados. Los 12 peque- 

 ños presentan una suma de secciones de 0,0942 metros cuadrados. La 

 suma total de las secciones de todos los tubos de una estufa es de 

 0,2198 metros cuadrados. 



Cada sala debe recibir por segundo 0,466 metros cúbicos de aire 

 (página 573). Hay 3 estufas en cada sala; luego cada estufa debe dar 



0,466 „ .„^ 



— — =0,155 metros cúbicos 



por segundo. Dividiendo este volumen por la sección 0,2198, vemos 

 que la velocidad de entrada del aire será 



0,155 ^^ 



Sección La seccion de cada uno de los 14 conductos de evacuación del aire 



foVdoevaíüa- '^"^'^^^ 1"^ ^''^"^ ^^^^ ""^ ^^ '^^ salas de enfermos será, como hemos 



gjon. calculado en la página 578, de 0,033 m.' 



Gasto anual La tabla de la página 565 nos da, en su sexta columna, el sasto de 



de conibusti- k„ii„ , i i , , . ^ 



ble para el ca- ,""^' P^"^ "^^^' P^'"''* 'o^ Cuatro meses de calentamiento, y con arreglo 

 lentamienio y á las temperaturas medias de Barcelona. Estos consumos son: para el 

 deiro'eih'o" ^^^ ^^ ^"^''^ *^ kilogramos, para el de febrero 9.60, para el de mar- 

 pitai. zo 7,20 y para el de diciembre 7,20. 



Respecto á la ventilación, el cuadro comparativo de la pagina 552 

 nos da. en su cuarta columna, los consumos de combustible por hora 

 para cada uno de los meses del año. 



Podemos, pues, formar la tabla que nos da el consumo de hulla 

 para el calentamiento y la ventilación, por hora, en cada uno de los 

 meses del año, que será como sigue: 



