615 



VIL 



SÉPTIMO SISTEMA. (dE MR. HAMELINCOURT.) (1) 



Calentamiento.— Por circulación de mjua caliente en tubos 



colocados en los muros. 

 Wentilacion. — Por aspiración á nivel. 



Combustible No habiendo en este proyecto más que una sola caldera de agua 



que exige el (.gjigjjtg p^j.^^ j^g jog pabellones de enfermos, ó sea para todo el hospi- 

 calentamiento r r ^ ' i r 



y la ventila- tal, los cálculos deben referirse al consumo total de combustible. 



cion de todo ^\ Calentamiento de todo el hospital durante una hora del mes de 



el hospital du- i i i i , . • 



ranteunahora enero, vemos CU la tabla de la página 50o que exije 12 kilogramos. 



en el mes de L^ ventilación de una hora del mes de enero, vemos en el cuadro 



enero. 



comparativo de la página 552 que cuesta 8,51 kilogramos de hulla. 



Luego el gasto total de hulla por hora del mes de enero será de 

 12+8,51 =20'', 5 1 kilogramos , 20,51 kil.» 



Snporíicio üando un metro de superficie de caldeo por cada 2,5 kilogramos 



de caldeo do jg hulla á quemar por hora, la superficie de caldeo de la caldera es 

 la caldera de ti i 



agua caliente . 



''l;s. '' '=^=^^^ ""''''' ''^'^''^'' ^'^ '"•^ 



Sección Esta sección, calculada por la fórmula 



déla chimenea 



del hogar de „ 



íguf cai^Ltí ^ S=±. decímetros cuadrados. 



que es la que conviene á la altura déla chimenea en este proyecto, dará 



20 51 



5=— ^=6,84 decímetros cuadrados 0,0684 m = 



(1) Véanse los dibujos correspondientes. 



