629 

 fluencia de la abertura de las puertas ó ventanas. En el capítulo pri- 

 mero demostramos, que para evitar la perturbación que sobre la venti- 

 lación ocasiona la abertura de una puerta ó ventana, ó lo que es lo 

 mismo, para conseiijuir la ventilación más perfecta posible, era necesa- 

 rio tener en el verano una inyección y una aspiración independientes 

 la una de la otra. Debemos ahora agregar, que en rigor, solamente los 

 hospitales son los edificios que exijen toda clase de sacrificios para con' 

 seguir la ventilación más perfecta, y menos expuesta á perturbaciones; 

 y que el sistema quinto es el que mejor se presta á proporcionar en el 

 verano la inyección independiente de la aspiración: mas todavía; que 

 este sistema puede darla en el verano casi sin aumento de gasto alguno. 

 Recuérdese, que en los cálculos relativos á este sistema, hemos su- 

 puesto que no se aprovechase completamente todo el vapor de la má- 

 quina durante las noches de verano: que se perdiese algo. Pues bien, 

 empleando en el verano este vapor perdido, solo ó con algún suple- 

 mento, en calentar serpentines de vapor colocados en la base de la 

 chimenea que hay en el desván (véanse las pyuras 41 ?/ 4o), tendremos, 

 sin aumentar el gasto anual de 10.585 reales, ó con un pequeño au- 

 mento, la ventilación más perfecta posible; tendremos durante el verano 

 inyección mecánica, y aspiración por arriba: cuando ahora los edificios 

 que hay calentados y ventilados por este sistema, como los pabellones 

 de hombres del hospital de Lariboisiére, no tienen durante el verano 

 más que la inyección. Véase cómo los edificios que tienen ya estable- 

 cido el sistema quinto, pueden, sin exijir obra alguna, sin más gasto 

 de instalación que un serpentín, recibir la importantísima mejora de la 

 inyección independiente de la aspiración, en el verano. En el invierno 

 ya la tienen, como hemos visto en el capítulo primero. Asi se consegui- 

 rá que la cifra del volumen de aire viciado evacuado en verano sea 

 próximamente igual que en invierno, y no la mitad, como ahora sucede 

 en Lariboisiére. 



Los caloríferos exteriores de aire caliente presentan ciertas venta- 

 jas de facilidad en la instalación, y proporcionan un calentamiento más 

 rápido de los locales que el vapor y que la circulación del agua caliente: 

 en cambio los dos últimos presentan mayor constancia y regularidad en 



TOMU VI. CJ 



