6i0 



fias especiales de los dormitorios, la necesidad de dejar su espacio 

 libre de obstáculos que obstruyan la circulación, nos obligan á colocar 

 el calorífero dentro de uno de los pequeños cuartos, formados con ta- 

 biques, que existen en los extremos de los dormitorios. 



La ventilación que proponemos como la más económica, es la ven- 

 tilación por medio de ventiladores, movidos á mano por los mismos 

 soldados. Admitida ya la ventilación mecánica, falla solo decidir si los 

 ventiladores han de obrar por inyección ó por aspiración sobre los dor- 

 mitorios. La necesidad de emplear el aire nuevo, calentado en invierno 

 en uno ó dos caloríferos, aconseja el empleo do la ventilación por in- 

 yección, combinada, durante el invierno, con una cierta aspiración na- 

 tural. El repartimiento del calor es más uniforme con este procedi- 

 miento, sobre todo en las condiciones que nos tijan las circunstancias 

 locales. 



Hé aquí ahora los detalles de las disposiciones que proponemos. 



6 6 {figuras 11 y 12), son dos cuartos destinados á contener los 

 caloríferos y los ventiladores. C C, es el calorífero. Es el mismo descrito 

 en el capítulo 5." de esta memoria. Dentro del gran tubo C, de chapa 

 delgada de hierro (palastro), va el calorífero propiamente dicho. 

 Y, es el ventilador, el cual aspira el aire exterior por el tubo « a. 

 Este tubo, de 40 centímetros de diámetro, va unido á la abertura de 

 la cara plana ó disco del ventilador. El otro disco no tiene más aber- 

 tura que la necesaria para el paso del eje que lleva las paletas, y la 

 polea. El ventilador es de paletas planas, y de envolvente en espi- 

 ral, como hemos explicado detalladamente en otro lugar; pero no 

 lleva la placa divisoria que allí dijimos, y que aquí no serviría para 

 nada, toda vez que este ventilador no aspira más que por una de sus 

 caras. El tubo a a, arranca del ventilador, como hemos manifestado; 

 se eleva verticalniente hasta cerca del techo; se encorva horizontalmen- 

 te, y recorre en esta dirección 6 metros próximamente, para venir á 

 abrirse paso al través de los largos muros, y sobre una ventana del 

 exterior ó del interior. Todo esto se representa por líneas de construc- 

 ción en la figura 12. De cada calorífero sale un tubo de palastro del- 

 gado, de 40 centímetros de diámetro, rr... y r' r'... estos tubos van 



