666 

 disposición disminuye forzosamente la anchura de la sala en el largo de 

 un ladrillo, si queremos establecer conductos en los dos lados de la sala, 

 y solamente en el ancho de un ladrillo si nos contentamos con conductos 

 de un solo lado. Lo mejor es ponerlos en ambos lados de la sala: ya 

 hemos dicho tratando de los conductos de evacuación del aire viciado, 

 que, si fuera posible, convendría poner un conducto de evacuación bajo 

 la cabecera de la cama de cada enfermo; pero no es fácil en muchos 

 casos hacer lo mejor, y tenemos que contentarnos con aproximarnos en 

 lo posible al ideal de la buena ventilación, y no olvidar nunca los prin- 

 cipios sobre que descansa. La disposición que acabamos de indicar para 

 edificios ya construidos, lleva consigo la necesidad de perforar los sue- 

 los entre las cabezas de las vigas, cerca de la sección de encastramiento 

 ó empotramiento de estas en los muros ; pero esta operación es fácil y 

 no ofrece inconveniente alguno, cualquiera que sea la construcción de 

 los suelos. Esta disposición que acabamos de indicar disimula los con- 

 ductos interior y exteriormente, y permite dar á estos secciones gran- 

 des; pero es mas costosa de establecer que las primeras que hemos 

 apuntado. 



El ingeniero ó arquitecto encargado del calentamiento y ventilación 

 de un edificio cualquiera, no debe nunca perder de vista los recursos 

 que los diferentes servicios del edificio puedan ofrecerle para el calen- 

 tamiento ó la ventilación. Hay casos en que estos servicios pueden li- 

 garse al calentamiento ó á la ventilación, y de ello resultar una notable 

 economía. Ya hemos visto la inmensa ventaja que resultaba en nuestro 

 hospital, del empleo déla ventilación mecánica, cuando el calentamiento 

 del aire, el de aguas para baños, el de las medicinas, caldos, etc., se 

 hacia con el vapor que habia servido en la máquina. Hay otras veces 

 algunos otros medios que el ingeniero no debe nunca despreciar, y va- 

 mos á poner un ejemplo. El hospital militar de Barcelona tiene su fá- 

 brica de gas especial, gas que sirve no solo para el alumbrado, sino 

 para las cocinas, y para mover una máquina privilegiada por el doctor 

 Arbós, fundada en un principio semejante al de las ya conocidas má- 

 quinas de Lenoir y de Hugon. 



Todo el mundo sabe que en los hornos de las retortas de gas se 



