607 

 Lariboisiére. daremos á cada uno un diámetro de4 cenlímelros. En los 

 cálculos anteriores hemos supuesto que solo habiii un tubo descendente 

 para el agua, el cual babia de conducir los 0,22 litros por segundo; 

 pero como cada sala tiene su tubo especial, resulta que basta dar á los 

 tubos descendentes del agna un diámetro de 5 centímetros. Seguramente 

 que todos estos tubos, calculados por exceso, tienen un diámetro más 

 que suficiente para el efecto que han de producir, no obstante los co- 

 dos y ensanches bruscos del circuito; pero no hay en ello inconveniente 

 alguno, y lohabria muy grande en que tuviesen un diámetro insuficien- 

 te. Cada tubo lleva su llave, por medio de la cual se gradúa sn gasto 

 correspondiente, ó sea la cantidad de agua que pasa por él por segundo. 

 Superficie Uemos visto que esta estufa, que contiene agua á 100°, colocada 



que deijcria g,;, [^ [jage de la chimenea de aspiración, debe emitir por hora 25.587 



Isncr D3r& el 



mes de enero, calorías, que absorberá el aire viciado. La temperatura del aire al en- 

 la estufa de trar CU esa gran estufa es de 18°: debe salir de ella á 35": la tempera- 



venlilacion co- . j- i i • i . p . i 



locada en la ^^^'^ media del aire en la estufa sera, pues, de 

 chimenea. 



^ :=25 próximamente. 



La diferencia de temperaturas que origina la trasmisión del calor 

 del agua de la estufa al aire viciado, será de 100° — 2.5°= 75°. 



Cada metro cuadrado de superficie de estufa ó de sus tubos tras- 

 mitirá al aire por hora 



75° 

 800 X -^5^= 705 calorías, 

 oo 



Luego la superficie de calentamiento que exigiría la gran estufa de 

 ventilación para el mes de enero sería de 



25.587 „, ^. 

 — „ - = á5,5 metros cuadrados. . , . , , , 33,5 ni. 



