603 

 Tubo Esté tubo es de cobre, y de 5 Gentímetros de diámeiro para cada 



de conducción , ,, ^ ^-. 



del vapor á los pabellón , O.Oo met. 



tubos de con- 

 densación y es- 

 lufas. Su diá- 

 metro. 



Diámeiro Este diámetro es también de 5 centímetros interiormente. Kste 

 agua "de° con- ^^^^ ^^ ^^ hierro estirado 0,03 met. 



densacion. 



Cabida El vaso Ó depósito del agua de condensación, donde viene á reu- 



dei vaso e j^j^.g^ ] y^p^j. condcnsado en todo el hospital, y que está colocado en 

 agua de con- • .' ' 



densacion. la cueva, cerca de la máquina de vapor, tiene una cabida de 250 litros, 



que es suficiente para contener el vapor condensado en dos horas 



y media, en el mes que mayor cantidad se condensa, que es en el de 



enero 0,250 met. 



VI. 



SEXTO SISTEMA. (dE MR. LEÓN DUVOIR-LEBLANC) (1). 



Calentamiento. — Por circulación de agua caliente en tubos y 



estufas colocados en las salas. 

 l^entilacion. — Por chivieneas de aspiración por arriba. 



Combustible Como hemos visto en la descripción de este sistema, aplicado á un 



por hor°a*^en1a hospital de 144 enfermos, cada ala ó pabellón del edificio lleva una calde- 

 caidera, en el ra de agua caliente que establece la circulación de este líquido en las tres 



mes de enero, ^^^^^ j^ enfermos, V además en la airan estufa establecida en la base de 



para el calen- •' " 



lamienio y la la chimenea de aspiración. Hemos visto también en las bases genera- 



veniiiacion de ]j,g^ ^^^^ ^.j^jj^ pabellón necesita 50.000 calorías por hora para el calen- 

 tamiento. La tabla de la pág. 565 nos da el gasto de combustible para 

 producir este efecto con el sistema que nos ocupa: dicha tabla nos dice 



(1) Véanse los dibujos correspondientes. 



