602 

 Sección En cada sala hay, como ya hemos visto en la pág. b9'2, ires estufas, 



de °hHroduc- P'^'" ^uyos tubos tiene que entrar en aquella todo el aire nuevo. Hemos 

 cion del aire dicho ya (pág- S75), quB en cada sala ha de entrar por segundo 0,466 

 nuevo (no o p^eiros de aire nuevo; luego por cada estufa debe entrar 

 salas. 



f\ h ce 



— =0,155 metros de aire por segundo. 



Admitiendo una velocidad de entrada para este sistema doble que en 

 lodos los demás, cosa muy fácil de obtener con la ventilación mecánica, 

 la suma de las secciones de todos los conductos de una estufa será de 



^0,io5 metros cuadrados. 



En las estufas de este sistema colocadas por los Sres. Thomas y 

 Laurens en el hospital de Lariboisiére, la suma de las secciones de to- 

 dos los tubos de una estufa es de 0,147 metros cuadrados, y esta sec- 

 ción aún se encuentra algo disminuida por los calados de las tapaderas 

 de dichas estufas. 



Cada estufa lleva doce tubos para el aire, iguales: la sección de 

 cada tubo será, pues, de 



0,155 ^^,- , , , 



— --=0,Oló metros cuadrados. 

 12 



El diámetro de cada tubo para presentar esta sección será de 0,127 



metros 0,127 met. 



Sección La seccion de cada uno de los 14 conductos de evacuación que tiene 



deíoscondue- ^ | ^ enfermos, será, como hemos calculado en la página 575, 



IOS de evacúa- ^ ^ 



cion. de 0,033 m." 



