60b 

 que es la que conviene á la altura de la chimenea en este pro- 

 yecto, será: 



^,11,9 , , , 



•5^=— ;r— =4 decímetros cuadrados, próximamente 0,04 m.' 



Diámetro 

 mínimo del tu 



fria 



Hemos visto que el número de unidades de calor que cada pabellón 

 bo de aseen- necesita por hora, para el calentamiento, es de oO.OOO. El aire vicia- 

 sion del agua do llega á la chimenea á 18°; y como el aire exterior está á 8°, bastará 



caliente v de , . . . , ,. , , . , _„„ 



lostubosderc- ^"^ ^' ^""^ Viciado se caliente en la chimenea hasta 33 para tener el 

 torno del agua exceso de 25", necesario (por lo menos) para el tiro en este sistema. 

 Los 5.040 metros de aire viciado que deben salir por hora por la chi- 

 menea, necesitarán 



5.040X 1 ,5x0,24 (35°— 1 8") = 5.040x1 ,3x0,24x1 5 = 25.587 



calorías. De modo que cada pabellón exije por hora en el mes de enero, 

 50.000+25.587=35.587 calorías; y por segundo 



55.587 ,„ , , 

 -^^^=15 calorías. 



El agua llega al deposito superior, llamado estufa de ventilación, á 

 una temperatura de 100°: cede en dicha estufa de ventilación el calor 

 necesario para esta, y recorre luego las de las salas de enfermos, dando 

 el calor necesario al calentamiento, y vuelve á la caldera á unos 50° 

 próximamente. Cada kilogramo de agua habrá cedido en el trayecto 

 recorrido 100 — 50 calorías, ó sean 70. La cantidad de agua que debe 

 circular por segundo será, pues, de 



15 



.r^=^0,214 kilogramos. 



