600 

 El volumen de estos 0,214 kilogramos de agua, á la temperalura 

 media del agua, que es 



será de 0,21 4 (1 + O.OOOS X 65°) = 0,22 litros. 



El circuito total recorrido por el agua es de 20 metros al ascender, 

 más dos veces la longitud de una sala, más 20 metros al descender á 

 la caldera: total, 20 + 2x29+20 = 98 metros. 



La altura total del agua es de 20 metros. 



La altura ó carga generatriz de la velocidad, calculada como se 

 dijo detalladamente en la página 58o, será de 



14-0 000^ vfi'i" 

 20" - 20- X , ^'\' ,rZ. = 20" - 20" X 0,9855 = 20" 

 1 + 0,000o X 100 



I9"'.666 = 0,554 metros. 



La altura ó carga por metro de longitud del trayecto ó circuito re- 

 corrido por el agua es de 



0'554 



=r 0,00o metros. 



Buscando en las tablas citadas en la página 586 el diámetro de 

 tubo que corresponde á un gasto por segundo de 0,22 litros, bajo la 

 carga de 0,005 metros por uno de longitud, encontraremos que, bajo 

 la carga de 0"\0029, un tubo de 5 centímetros de diámetro da más de 

 doble del volumen de 0,22 litros que necesitamos. Aceptaremos, sin 

 embargo, este diámetro; y como en lugar de un tubo de ascensión po- 

 nemos dos, como lo ha hecho Mr. Duvoir-Léblanc en el hospital de 



