608 



Temperatura Circulan, como hemos visto, en cada segundo por cada pabellón 



media á que 0,214 kiIós;ramos de agua, Ó sea por hora 0,21 4x 5600 — 770 kiiógra- 

 saldrá el agua „ ''--r^ , .. . i . . i rvoo i . 



de la gran es- "IOS. Estos 770 kilogramos de agua, que entran a 100 en el aparato o 



tufa de veiiti- gpan estufa de la ventilación, saldrán de ella á una temperatura x°, 



lacion , en el ' i • i i i • • . 



mes dé enero. "1"^ vendrá dada por la siguiente ecuación : 



23.587=:: 770 (100° — a;°). 



De donde ^°=:69°,5 69°. 5. 



Superlicie Tenemos, según acabamos de ver, que el agua que lia de servirnos 



fie para el calentamiento en invierno, aunque calentada á 100°, no entra 



de losTÜ'bo'l'y t'n las estufas mas que á 69", 5. Cuando este agua vuelve á la caldera 

 csiufasdeagua después de haber efectuado el calentamiento del aire nuevo, conserva 

 caliente. ^^^^^ ^^^ temperatura de 50°. La temperatura media del agua en las es- 

 tufas y tubos de las salas de enfermos será por lo tanto de 



69°.5 + 50° „^„ . . 

 \ =50 próximamente. 



Veamos ahora cuál es la temperatura media del aire nuevo mientras 

 se calienta. El aire frió á 8° penetra en los conductos que existen den- 

 tro del suelo de las salas : allí empieza á calentarse por el contacto de 

 los tubos y botellas de agua caliente, y luego atraviesa las estufas para 

 entrar por la parte superior de estas en las salas á una temperatura lo 

 mas de 50°. La temperatura media del aire mientras se calienta será, 

 pues, de 



Por otra parte, la superficie exterior de las estufas también trasmite 

 calor á un aire cuya temperatura es muy próxima á 19°, puesto que es 

 18°. Tomaremos, pues, como temperatura media general del aire la 

 de 19°. 



