609 

 La diferencia media de temperaturas que origina la trasmisión del 

 calor del agua al aire, será, pues, de 50°— 19°= ST. En estas condicio- 

 nes, cada metro cuadrado de superficie de calentamiento (tubos, estu- 

 fas, botellas) trasmitirá por bora 



800 -^rr^ = 292 calorías. 

 85" 



Y como cada pabellón exije para el calentamiento 50.000 calorías por 

 hora, tendremos que la superficie total de calentamiento de los aparatos 

 para un pabellón (tubos, estufas, botellas) será de 



=:103 metros cuadrados 105 m.' 



292 



Distriiíucion El tubo que conduce el agua caliente á las estufas, y que se encuen- 

 de esia supeí - ^,.3 alojado en el conducto de introducción del suelo de las salas, pre- 



ficie de calen- "' ^ , 



lamiento. senta en cada sala un largo de 29 metros y un diámetro de ¿> centímetros. 

 La superficie de todos los tubos de las tres salas, ósea del pabellón, será, 

 pues, de 3x29x5,14x0,03 = 7,5 metros cuadrados. 



Quedará para todas las estufas de un pabellón una superficie de 

 103 — 7,5 = 95,5 metros cuadrados. 



Si queremos, como indican los planos, establecer tres estufas en 

 cada sala de enfermos, habrá nueve en un pabellón, y la superficie de 

 cada estufa será de 



95,5 

 ' ' = 10,6 metros cuadrados. 



Si aceptamos el mismo modelo de estufas empleado por Mr. Duvoir- 

 Léblanc para el hospital de Lariboisiére, tendremos que cada estufa 

 tendrá las dimensiones siguientes: 



Altura de la estufa 1,5 metros. 



Diámetro 0,8 » 



