Comproba- 

 ción. 



610 

 Loque da para la superficie exterior de la estufa 5,7 metros cuadrados. 

 Hay además un tubo central de un diámetro de 0,4 metros y el alto de 

 la estufa, doce tubos del mismo largo y de 0,1 metro de diámetro. La 

 superficie total de estos tubos por donde circula el aire, y que consti- 

 tuyen por lo tanto superficies de calentamiento, es de 7,5 metros cua- 

 drados. La superficie total de calentamiento de dichas estufas será, pues, 

 de 7,5 + 5,7 = 11,2 metros cuadrados. 



Aunque las estufas que necesitamos para nuestro proyecto no exi- 

 jen mas que una superficie de 10,6 metros cuadrados, se ve que pode- 

 mos emplear sin inconvenientes el mismo modelo de Mr. üuvoir- 

 Léblanc, y así lo hemos hecho en los dibujos. 



Hemos visto que los 770 kilogramos de agua que circulan por hora 

 en un pabellón de nuestro hospital , dejarán en el aparato superior ó 

 gran estufa de ventilación 25.587 calorías, y salen de dicha gran es- 

 tufa á una temperatura de 69,5°. En este momento empiezan á utilizarse 

 en el calentamiento del pabellón los dichos 770 kilogramos, y entran en 

 la caldera á 50°. El calor que pierden los 770 kilogramos, y que utiliza 

 el calentamiento, es, pues, de770(69°,5 — 50°) = 50. 415 calorías, que 

 son próximamente las 50.000 calculadas para el calentamiento de cada 

 pabellón. 



Hemos calculado antes la superficie de calentamiento que exijiria 

 real de calen- jg gran estufa de ventilación para el mes de enero, v hemos encontrado 



laniiento que . i i • , w,- ». r> 



debe presen- ^T"^ ^^ta debía sei' de 5,>,5 metros cuadrados. Pero esta superficie sería 



lar la gran es- evidentemente pequeña en verano, porque el aire viciado necesita más 

 lufa de la ven- , , i • • i , ^r.,o , , . 



lilacion. calorías para adquirir el exceso constante de 25 (mínimum para este 



sistema de ventilación) sobre la temperatura del aire exterior. Para po- 

 nernos en el caso más desfavorable á la trasmisión del calor, suponga- 

 mos que la temperatura media del aire es de 26°, que es próximamente 

 la media del mes de agosto en Barcelona. La temperatura de entrada 

 del aire viciado en la estufa será, pues, de 26°. La de salida será de 

 26"+25°=5r. La temperatura media del aire mientras se calienta será de 



Superficie 



26°-f5r „^, 



— = ó8 próximamente. 



