Í39 



«Estas cantiflades de aire observadas, miran realmente en las salas, 

 y se reparten por ellas; producen por consiguiente la ventilación úlil 

 que es posible realizar.» [Traite de la clialeiir. tomo Ilf, pág. 277.) De 

 modo que para Mr. Péclet la ventilación ídil se mide por la introduc- 

 ción: la evacuación no tiene para él importancia; esla última repre- 

 senta para él la ventilación aparente: precisamente todo lo contrario de 

 lo que cree Mr. Morin. Poco importa á Mr. Péclet, que el sistema esta- 

 blecido por los Sres. Thomas y Laurens en el bospital de Lariboisicre, 

 produzca una evacuación que no llegue á la mitad de la introducción; 

 á esto no le da importancia, puesto que no representa ventilación real. 

 Para Mr. Péclet, la cuestión importante consiste en asegurar la en- 

 trada del aire nuevo en los locales que se ventilan; para Mr. Morin, la 

 cuestión capital estriba en asegurar la salida por las aberturas de 

 evacuación del volumen estipulado ó conveniente de aire viciado. 



Hemos manifestado, repetidas veces, en lo que antecede, que cuantas 

 consecuencias se deducen de los principios que liemos sentado y de la 

 teoría de la ventilación, lian sido comprobadas por la experiencia. No 

 hemos querido aglomerar citas y relatar experimentos detallados, con- 

 tentándonos con citar las conclusiones que de multitud de experimen- 

 tos deduce Mr. Morin. por no hacer pesada e§ta Memoria, y por no 

 creerlo rigorosamente necesario. Sin endnu'go, forzoso nos parece ha- 

 cernos cargo de un argumento que hace Mr. Péclet, y que está en 

 completa contradicción con la teoría que dejamos expuesta y con sus 

 consecuencias. Defendiendo Mr. Péclet el sistema de ventilación por 

 inyección, establecido en los pabellones de hombres del hospital de 

 Lariboisiére, dice lo siguiente en su Tratado del calor, tercera edición, 

 tomo III, página 289. 



(■Se habia pretendido que cuando se abriesen las ventanas, debien- 

 »do salir el aire por la via más fácil, se escaparia en masa por estas 

 «nuevas aberturas; no pasaría por los conductos de evacuación; y 

 " una parte del aire viciado que hubiese empezado á subir por ellos, 

 "volveria atrás para penetrar en las salas, con grave perjuicio de los 

 -enfermos. Cuando se abre una ventana, se aumenta la suma de los 

 Boritlcios de salida; la velocidad de salida por los conductos dismimiije 



