ií3 



sala; solo así la ventilación es luiiforme, regular, completa en toda la 

 extensión de la sala que se ventila; y si no l'uncionan quedarán porcio- 

 nes de la sala sin ventilar, liabrá corrientes enérgicas de fuera adentro 

 ó de dentro afuera, con todos sus inconvenientes; si la sala que se venti- 

 la comunica con otra, el aire viciado de la primera podrá entrar á infi- 

 cionar la segunda, etc. Por el contrario, tampoco podremos decir 

 que una sala de un hospital esté bien ventilada porque observemos que 

 sale por la chimenea general donde envían el aire los conductos de eva- 

 cuación, el suficiente volumen de aire, si estamos viendo que pene- 

 tra por una puerta del exterior y se dirije en corriente hacia los ori- 

 ficios mas próximos de evacuación, sin que se renueve más que una 

 parte del espacio de la sala, quedando otra sin ventilación ; ó bien si 

 estamos viendo que el aire que sale por los conductos de evacuación 

 de la sala que se considera, es aire que viene de otra inmediata, (|uc 

 comunica por una ó mas puertas con la primera. 



Con este inconveniente de la medida de la ventilación han tropezado 

 en la práctica las comisiones nombradas para estudiar y dar su dicta- 

 men acerca de un sistema de calentamiento y ventilación ya establecido. 

 Los contratos y pliegos de condiciones formados para calentar y venti- 

 lar grandes edificios, no han dicho hasta ahora más sino que la ventila- 

 ción será de tantos metros por hora ó de tantos metros por hombre y 

 por hora; pero habiendo á veces gran desigualdad entre los volúmenes 

 de aire introducidos y evacuados, ¿que se toma como medida de la ven- 

 tilación? Esta es una cuestión de la mayor importancia, no tanto después 

 de establecido el sistema como antes, á fin de precisar, casi debemos 

 decir, de definir las condiciones del contrato. 



En rigor, la medida de la ventilación está en el volumen de aire que, 

 penetrando en el local que se ventila por las aberturas de introducción, 

 sale por las de evacuación, descartando completamenle todo el movimiento 

 de aire que tenga lugar de dentro afuera ó de fuera adentro por las 

 aberturas accidentales. Determinar exactamente este volumen, medir- 

 lo, es imposible; pero en este caso nos aproximaremos á la verdadera 

 medida de la ventilación, midiendo el volumen de aire que penetra por 

 las aberturas de introducción, después el que sale por las de evacuación, 



