ii4 

 y lomando e! menor de ambos números. Estos experimentos deben ha- 

 cerse en e! estado normal y de servicio ordinario de puertas y ventanas. 

 Con lodo osle rigor creemos que deberia establecerse la medida de 

 la ventilación en cierta clase de edificios, y sobre lodo en los hospitales. 

 Para contratos de ventilación en otros edificios, podria establecerse como 

 medida de la ventilación la media entre el volumen de aire que entra 

 por las aberturas de introducción y el que sale por las de evacuación; 

 pero estableciendo también que ni el primer volumen ni el segundo 

 puedan bajar de la mitad del volumen contralado. Asi se encierran las 

 variaciones entre ciertos límites. 



De todo lo dicho basta aquí podemos concluir en resumen: 



1.° Que para obtener la ventilación mas perfecta posible, para dis- 

 minuir hasta donde sea dable los inconvenientes de los dos sistemas de 

 ventilación por inyección sola ó por sola la aspiración, es menester com- 

 binar y tener en acción constantemente ambos sistemas en el edificio 

 que se quiere ventilar. Es preciso asegurar la evacuación y la intro- 

 ducción. 



2.° Que tanto el sistema que solo asegura la inyección como el que 

 solo asegura la evacuación, pueden producir una buena ventilación en 

 invierno, en razón á que entonces el sistema se hace doble, y tiene in- 

 yección y evacuación independientes una de otra. Que en verano ambos- 

 sistemas presentan análogos inconvenientes. 



o.° Que para remediarlos, el medio seguro y directo consiste 

 en complementar el sistema durante el verano como lo está en in- 

 vierno. Así, pur ejemplo, en el pabellón de hombres del hospital 

 de Lariboisiére sería necesario mejorar la evacuación de verano, 

 para lo cual bastarla sustituir la corta chimenea metálica que actual- 

 mente tienen los pabellones en el desván, poruña algo mas larga, recu- 

 bierla al exterior de una capa gruesa de yeso para evitar el enfriamiento, 

 y calentada por un serpenlin de vapor ó varios, puesto que este es el 

 sistema de calentamiento allí establecido. También podria emplearse, en 

 lugar de chimenea metálica, una como la que hay en los pabellones de 

 mujeres, formada de un entramado de madera con tabiquería de ladri- 

 llo, y enlucida de mortero al exterior y al inlerior. Las chimeneas que 



