447 



II. 



MIMBRO, SECCIOiN Y rOtílCIONES RELATIVAS DE LOS ÜRIKICIOS 6 

 ABERTURAS DE INTRODUCCIÓN DEL AIRE NUEVO Y DE EVACUACIÓN 



DEL AIRE VICIADO. 



No basta asegurar la introducción del volumen conveniente de aire 

 en una sala ó local cualquiera, y la evacuación del mismo, para 

 que la sala se encuentre ventilada igualmente en toda su exten- 

 sión, y calentada con uniformidad cuando el aire que se introduce es 

 caliente. Para conseguir la renovación uniforme y total del aire, es 

 preciso disponer de un modo conveniente los orificios de introducción 

 y los de evacuación. 



Número de los orificios de introducción y de evacuación. Fácilmente se 

 comprende que, en principio, debe ser conveniente tener el mayor nú- 

 mero posible de orificios de una y otra clase. Consideremos una sala 

 que solo tenga dos orificios, uno en un extremo de ella y otro en el 

 extremo opuesto, el primero para la introducción del aire nuevo, el 

 segundo para la evacuación. Es evidente que tanto cuando el aire in- 

 troducido en la sala sea frió como cuando sea caliente, se dirigirá de 

 uno á otro orificio, desviándose más ó menos de la línea recta, en uno 

 ú otro sentido, según que su densidad sea mayor ó menor que la del 

 aire de la sala; pero en todos los casos constituirá una corriente única, 

 que no podrá poner en movimiento con facilidad al aire en todos los 

 sitios del local que se quiere ventilar. Si, al contrario, en lugar de dos 

 orificios ponemos muclios en ambos testeros de la sala, tendremos mu- 

 chas corrientes parciales que, aunque con menos velocidad que la cor- 

 riente única del caso anterior, podrán poner en movimiento y renovar 

 toda la masa de aire. Además, cuando hay un solo orificio de evacua- 

 ción, como allí tiende á afluir el aire viciado para efectuar su salida, 

 resulta que aquella parte de la sala tiene mal olor y es insalubre. Si 

 queremos un ejemplo de ello, citaremos el siguiente, que tomamos de 



