450 

 los orificios (le introducción, y en lo bajo los de extracción ó evacua- 

 ción. Las razones que hay para encontrar superior esta disposición á la 

 de Mr. Péclet, son las que siguen: 



Orificios de introducción. Estos orificios darán aire más caliente ó 

 más fresco que el de la sala: más caliente, por regla general, en in- 

 vierno; más frió, por regla general, en verano. Estas corrientes de aire 

 relativamente caliente ó frió son por lo menos incómodas, ya que no 

 insalubres, para las personas cuyo cuerpo, en totalidad ó en parte, se 

 encuentra envuelto por ellas. Así es que no hay un solo ejemplo de ca- 

 lentamiento y ventilación por este sistema, que no haya producido 

 quejas de las personas que más de cerca sufrían la acción de dichas 

 corrientes. La sala del Senado francés en el Luxemburgo, el Parlamento 

 inglés, la sala de sesiones del Instituto de Francia, suministran argu- 

 mentos terribles contra el sistema de introducción por el suelo, ó lo 

 que es lo mismo, cerca de las personas. En muchos de estos casos, los 

 individuos que tienen que sufrir la influencia de las corrientes tapan los 

 orificios de introducción, como sucede en el Parlamento inglés, donde 

 muchos de sus miembros han colocado bajo los pies un tapiz impermea- 

 ble, sobre los dos que ya tiene el entarimado, permeables al aire. Pero 

 sin ir más lejos, el mismo 3ír. Péclet se encarga de hacer la oposición á 

 su sistema cuando dice, hablando de la ventilación de los teatros (en su 

 Traite de lachaleur pág. loO, tomo 5.°, tercera edición): «D'un autrecóté, 

 "les courans d'air chaud qui s'établissent á la sortie des orífices, dans 

 « le parterre et dans les loges, sont en general désagréables, et les spec- 

 'tatcurs préférent fermer ou boucher tous les orífices de ventilation.» 

 Orificios de evacuación. Demostrada, en principio y de un modo 

 general, no solo la conveniencia, sino la necesidad de colocar los orifi- 

 cios de introducción del aire nuevo, frió ó caliente, lo más lejos posible 

 de las personas, y por lo tanto hacia el techo de las salas, ya tenemos 

 una razón en esto mismo, para decir, que los orificios de evacuación de- 

 ben colocarse hacia la parte baja de las mismas. En efecto, es un princi- 

 pio que no debe olvidarse nunca, si se quiere una ventilación uniforme 

 y regular en todas las partes de la sala, que los orificios de evacuación 

 no deben estar cerca de los de introducción del aire. Si se obra conira 



