Í51 

 este principio, como desgraciadamente se ha hecho en muchos casos, 

 entre otros en París en el hospital Necker y en el asilo Vésinet, suce- 

 derá que el aire pasa fácil y directamente de los orificios de introduc- 

 ción á los de evacuación, y el de la sala no se renueva bien, sobre 

 todo cuando e! aire nuevo es frió, como sucede en verano. En este úl- 

 timo caso especialmente, el aire frió no tiene tendencia alguna á ele- 

 varse en la sala, y penetrando por los orificios de entrada colocados en 

 el suelo, se corre por este para buscar los orificios de evacuación, si- 

 tuados también en la parte inferior. Este sistema de colocar los conduc- 

 tos de evacuación y de introducción no es bueno, ni aun en el caso en 

 (¡ue el aire introducido viene caliente, ó sea en invierno. Entonces el 

 aire caliente, por su menor densidad, se eleva, viciándose, al envolver 

 las personas, y este aire ya viciado se pone otra vez en contacto con 

 las mismas para buscar la salida. 



El principio racional que (además de lo dicho en el párrafo ante- 

 rior) induce á colocar los orificios de evacuación cerca del suelo, es gw 

 cutos orificios deben aspirar el aire viciado alH donde se vicia; que no debe 

 nunca hacerse que el aire ya viciado tenga que recorrer por la sala un 

 trayecto en el cual envuelva á algunas personas; que debe circular por 

 ella lo monos posible. Luego los orificios de evacuación deben colo- 

 carse lo más cerca posible de las personas. A primera vista podria creerse 

 que esta proximidad de los orificios, cerca de los cuales las corrientes 

 se han de pronunciar de la misma manera que sucede cerca de los 

 orificios de entrada, habia de tenerlos mismos inconvenientes que tenia 

 la proximidad de estos últimos. Nada de esto. Si las corrientes de los 

 orificios de introducción son incómodas, es porque el aire que por ellos 

 entra en las salas nunca llega á la temperatura de aquella atmósfera, 

 temperatura á la cual están funcionando nuestros órganos y habituada 

 nuestra piel. Así es que es un hecho constantemente comprobado, que 

 incomoda la vecindad ó proximidad de un orificio de introducción que 

 da aire á una velocidad de medio metro por segundo, y no incomódala 

 proximidad de un orificio de evacuación que lo aspira con la de un metro 

 y aun algo más. El mal reside, más bien que en la velocidad del aire, 

 en la diferencia de temperatura. 



