482 

 lorífero; por los extremos de los tubos ss. Estos tubos van suspendidos 

 al techo de las salas. Si hubiera cielo-raso serian inútiles estos tubos, que 

 nunca son de agradable aspecto: en este caso los tubos ss serian muy 

 cortos, y desembocarian entre el cielo-raso y el techo; varias aberturas 

 convenientemente situadas en el cielo-raso, darian entrada en las salas 

 al aire del calorífero. 



El cielo-raso no deberla ajustarse completamente á las vigas, como 

 se hace siempre, sino que deberían dejarse espacios suficientes para la 

 Ubre circulación del aire. 



Figura 22. Esta figura representa un corte horizontal de la sala 

 del piso primero. Las líneas puntuadas representan cuatro conductos 

 adosados al techo de la sala del piso bajo, y que se abren paso al tra- 

 vés de los muros longitudinales, comunicando dos de ellos con la galería 

 interior del hospital, y los otros dos con el exterior. Los cuatro con- 

 ductos están destinados á dar aire nuevo al calorífero, y concurren to- 

 dos en un gran rosetón hueco en comunicación con aquel. Guando los 

 conductos de introducción del aire nuevo están, como en el caso pre- 

 sente, colocados en los suelos ó techos, y en libre comunicación con el 

 exterior por dos lados opuestos, deben tener básculas ó registros auto- 

 motores, que se cierren del lado opuesto al viento siempre que una cor- 

 riente de aire tiende á establecerse por ellos con energía. Con estos re- 

 gistros se consigue que el viento no dañe á la ventilación, sino que, 

 al contrario, la favorezca. Cuando no hay estos registros automotores 

 debe haberlos movibles á mano, para cerrar los que convenga y evitar 

 que el viento, entrando por las aberturas de introducción de uno de los 

 muros longitudinales, salga por las de enfrente. 



En las figuras 21 y 22, las flechas grandes indican la marcha del 

 aire nuevo, y las flechas pequeñas la del aire viciado. 



Figura 2o. Corle transversal de las salas de enfermos, cueva y 

 desván, dado por la línea A A de la figura 22. 



Figura 24. Corte horizontal de las cuevas del edificio en la parte 

 necesaria á la explicación. Este corte está dado por la línea PP de la 

 figura 25, para las cuevas; pero no para la chimenea T, la cual está cor- 

 tada por un plano horizontal mas alto, que es oí A'.Y de la fif/ura 25. 



