/i98 



VI. 



QUINTO SISTEMA. 



Calentamiento. — Por tubos y estufas de vapor, colocados en 



los mismos locales que han de ser calentados. 



Wentilaciou mecánica.— f^/*or inyección ó impulsión.) 



Las ¡\(jurm 57, á la 49 «/ 50 abrazan la descripción de nuestro hos- 

 pital, calentado y ventilado del mismo modo que lo están los pabellones 

 de hombres del hospital de Lariboisiére en París. 



La fííjura 57 representa un corte horizontal del edificio por bajo del 

 nivel del terreno. Este corte no abraza todo el edificio, sino la parte que 

 es precisa para comprender el sistema. En el centro de la cueva, situada 

 bajo el ala posterior del edificio, se ve el ventilador impelente de fuerza 

 centrífuga 7, el cual recibe su movimiento de una máquina de vapor M. 

 Fuera del recinto de la cueva citada, y al mismo nivel, se encuentra 

 una pequeña cueva A^V, donde hay el generador de vapor UH^ la car- 

 bonera C. El generador de vapor tendría sobrado sitio para su coloca- 

 ción en las cuevas del edificio ; pero de ningún modo aconsejaríamos 

 esta última situación, que en las ordenanzas municipales de algunas po- 

 blaciones de Europa está con razón prohibida: sobre el generador de 

 vapor no debe haber construcción alguna habitada. En el centro del 

 patio del hospital hay una chimenea P, exclusivamente destinada al 

 servicio del hogar del generador, cuyos productos de la combustión re- 

 cibe y lanza en la atmósfera á una altura algo superior al edificio. La 

 cueva .ViV tiene por techo una triple bóveda tabicada. Comunica con la 

 gran cueva del edificio por dos puertas colocadas á los dos lados de la 

 máquina de vapor M. El vaso R, donde se reúnen las aguas de conden- 

 sación, lo describiremos mas adelante detalladamente. 



Del ventilador parten dos tubos porta-viento de chapa delgada de 

 hierro, que van suspendidos al techo de las cuevas, y se dirijen, el uno 



