SI 7 



más fácilmente, por razones ya explicadas y que no debemos repetir, 

 el tubo superior c c que el f f. El agua caliente del tubo c c subirá por 

 el tubo número 1, descenderá por los 2 y 5, y volverá por el / á la 

 parte baja de la caldera. Tendremos por lo tanto un movimiento circu- 

 latorio continuo por el grupo de tubos 1, 2, 3, Si se quisiera dismi- 

 nuir la cantidad de calor que da el grupo de tubos 1 , 2, 5, no bay más 

 que cerrar una de las dos llaves, la 2 ó la o, el agua no circulará ya 

 por el tubo cuya llave se cerró, y este se quedará frió, y no constituirá 

 superficie de calentamiento. Si todavía se quiere que dé menos calor el 

 grupo de tubos 1, 2, 3, se cierra un poco la llave número I , y se dis- 

 minuye la cantidad de agua que por el grupo de tubos circula, y por lo 

 tanto el calor que puede dar por hora. Si se quiere que este grupo de 

 tubos no dé ningún calor, á pesar de continuar el calentamiento de la 

 caldera, se cierran las llaves de los tres tubos, y quedan fuera por com- 

 pleto del movimiento general. Lo mismo que hemos hecho con un 

 grupo de tres tubos, puede hacerse con un grupo de dos, de cuatro, de 

 cinco. Siempre habrá uno que comunicará con el tubo de agua caliente, 

 y los otros con el tubo f de agua fria; por el primero subirá el agua, y 

 bajará simultáneamente por los otros. 



En un edificio calentado y ventilado por el sistema de 3ír. Hame- 

 lincourt, bay muchos grupos de tubos como el que acabamos de expli- 

 car. De estos grupos, unos están afectos al calentamiento del aire nuevo 

 que ha de entrar en las salas, otros al calentamiento del aire viciado para 

 producir la ventilación. Lo mismo el calentamiento del aire nuevo que 

 el del aire viciado, se verifican en conductos verticales alojados en el 

 interior de los muros. Veamos cómo. 



El croquis número 56 representa el modo de calentar el aire nuevo. 

 Se ve en esta figura un conducto en el muro, dentro del cual se aloja 

 un grupo de tubos, que constituyen un circuito parcial derivando del 

 circuito general, como ya hemos explicado. El aire nuevo para la sala 

 del piso bajo viene de la cueva, se calienta en el conducto por el con- 

 tacto de los tubos, y penetra ya caliente en la sala por lo alto de esta, 

 como las flechas indican claramente. Diafragmas ó tabiques horizonta- 

 les dividen el conducto del muro en trozos, afectos cada uno á una sala. 



«o 



