53 í 

 nea. Estos 7 metros, que tiene de altura sobre el suelo del desván ó 

 boardilla la verdadera chimenea, unidos á los 



5x6=18 



del edificio, componen los 25 metros de //. En lugar de las demás le- 

 tras sustituiremos los mismos valores que antes, y tendremos 



Velocidad correspondiente al piso bajo 2,70 metros. 



Velocidad correspondiente al primer piso 2,62 



Velocidad correspondiente al segundo piso 2,55 



Reuniendo los resultados obtenidos en una tabla, para poder abar- 

 carlos de una ojeada, y compararlos, tendremos: 



Venlilacion de invierno. 



PISOS. 



Piso bajo.. . . 

 Primer piso. 

 Segundo piso 



Velocidades del aire viciado en los Ires sistemas 

 de aspiración. 



POR ABAJO. 



5,04 mei. 

 2,81 » 

 2,61 .. 



A NIVEL. 



5.49 niel. 



5.50 " 

 2,95 » 



POR ARRIBA. 



2,70 met. 

 2,62 .. 

 2,55 » 



Desde luego haremos observar, que los resultados contenidos en 

 esta tabla, referentes, como son, al caso más ordinario, á las condicio- 

 nes y circunstancias más comunes do la ventilación de grandes edificios, 

 se prestan perfectamente á la comparación de los tres sistemas. Podrán 

 variar algo en ciertos casos las alturas de las chimeneas ó de los pisos, 

 las temperaturas, la longitud de ciertas partes del circuito recorrido 



