538 



Ventilación de verano. 



Aspiración por abajo Velocidad media = í2,98 mclros. 



Aspiración á nivel Velocidad media = 5,14 



Aspiración por arriba.. . . Velocidad media = 1,98 » 



La comparación de los números medios correspondientes á un mis- 

 mo sistema en ambas tablas, nos hace ver: 1 .° que á igualdad en la di- 

 ferencia de temperaturas que origina el tiro en ambas estaciones 

 (siempre 25°), el sistema de la aspiración por abajo gana algo en ener- 

 gía en el verano, en la relación de 2,82 á 2,98; 2." que el sistema de 

 la aspiración á nivel varia poco de invierno á verano; 5.° que el siste- 

 ma de la aspiración por arriba pierde en verano notablemente. 



Ya que hemos podido abarcar y medir las variaciones de la ventila- 

 ción en un mismo sistema en cada piso, en ambas estaciones; las ven- 

 tilaciones medias de cada sistema en las diferentes estaciones; ya que 

 nos hemos hecho cargo de la amplitud de las variaciones y de sus in- 

 convenientes, sobretodo para el tercer sistema, hallemos ahora las ve- 

 locidades medias anuales de cada uno, y formemos la tabla siguiente. 



Ventilación inedia anual. 



Aspiración por abajo. . . . Velocidad media anual =: 2,90 metros. 



Aspiración á nivel Velocidad media anual = 5,19 



Aspiración por arriba... Velocidad media anual = 2,50 » 



No olvidemos nunca que aunque el último sistema aparece con la ve- 

 locidad de 2,50 metros por segundo, en invierno tendrá notablemente 

 más, y en verano notablemente menos que la que ese número indica. 

 Conocido ya este primer inconveniente del sistema, olvidémoslo por un 

 momento para no ocuparnos más que en las velocidades medias anuales; 



