B41 



Los gastos de combustible son, por lo tanto, como los números I, Ij y 

 2 próximamente. 



La ventaja bajo el punto de vista económico, que es el principal, en 

 la mayoría de los casos, si no en todos, está de parte del sistema de la 

 aspiración por abajo. El último sistema, aparte de su irregularidad en 

 la ventilación, ya demostrada, exije un gasto de combustible doble que 

 el primero, y debe desecbarse por completo. .Mr. Duvoir-Léblanc, que 

 es el constructor y empresario que mas edificios ba calentado y venti- 

 lado en Francia, lo emplea casi constantemente. Su sistema de calen- 

 tamiento, que es muy bueno, sus aparatos, que también lo son, ganarían 

 mucbo con que se separase del sistema de ventilación que sigue, y que 

 se sostiene solamente por la bondad del de calentamiento. Y no se diga 

 que aumentando lo necesario la sección de la cbimenea de este sistema 

 se conseguirá evacuar el mismo volumen de aire que con el primero; 

 porque el aumento en la sección de la cbimenea lleva consigo la dis- 

 minución en la velocidad, y no puede seguramente disminuirse una 

 velocidad que, en el verano sobre todo, es ya mas pequeña de lo que 

 conviene. Una chimenea de aspiración no debe tener una velocidad de 

 menos de 2 metros por segundo, si se quiere que la ventilación no esté 

 sujeta á mil irregularidades y perturbaciones. La altura no puede au- 

 mentarse mas en la mayoría de los casos que lo que nosotros hemos 

 hecho: le hemos supuesto en todos los cálculos 7 metros de altura. La 

 diferencia de temperaturas podria aumentarse, pero entonces gastaría- 

 mos muchísimo más combustible que el calculado, y aún aparecería más 

 desventajoso este sistema de lo que aparece de nuestros cálculos. De 

 modo que no podemos ó no debemos alterar ninguna de las cantidades 

 que pueden aumentar el tiro de la chimenea ó la ventilación, que son: 

 la sección, la altura de la chimenea, y la diferencia de temperaturas. 



Un solo medio habría de disminuir el coste de la ventilación obte- 

 nida por el sistema de aspiración por arriba, que es sustituir el aparato 

 que, colocado en e! desván, calienta por contacto el aire viciado-, susti- 

 tuir las estufis de agua caliente que allí coloca Mr. Duvoir-Léblanc 

 por un hogar ordinario, situado en la cámara de la chimenea de aspi- 

 ración, del mismo modo que se hace comunmente en el primer sistema: 



