5Í2 

 pero esto no es hacedero en el que nos ocupa, y presenta inconvenien- 

 tes de otro género. No es hacedero, porque en un gran edificio hay 

 diferentes cuerpos que necesitarian varias chimeneas; cada chimenea 

 cxigiria su hogar especial y una persona que lo cuidase, y que, situada 

 lejos de los puntos de servicio, no podria ocuparse en otra cosa. Además 

 hahria siempre el peligro de incendio con la presencia de los hogares 

 en los desvanes, el combustihle allí colocado para el gasto diario, etc. 

 Un hogar de fuego directo puede y debe emplearse en toda chimenea de 

 aspiración por ahajo. En este sistema, lodos los conducios de evacuación 

 del aire viciado de un gran edificio pueden dirigirse á una sola chimenea 

 general de evacuación por bajo del piso, y esta sola chimenea general 

 no necesita mas que un hogar, que situado á piso de tierra, ó poco 

 menos, no exige más que una sola persona, la cual, en muchos casos, 

 puede desempeñar otros servicios sin inconveniente alguno. 



El sistema de aspiración á nivel vemos que tiene mucha regularidad 

 en su acción, que es sensiblemente constante la ventilación con esle sis- 

 lema en invierno y en verano; pero el primero produce los mismos re- 

 sultados gastando un tercio menos en combustible, y esta economía del 

 55 por 100 en el gasto de la ventilación, que en España en muchos pun- 

 tos supera al gasto de calentamiento, es muy digna de tenerse en cuenta. 

 Además, la aspiración á nivel exige conducios de una gran sección 

 en los muros para la evacuación del aire viciado, porque no solo han do 

 prestarse á la evacuación del aire viciado con una velocidad de 1 melro 

 por segundo próximamente, sino que han de contener cada uno, dos, 

 tres ó cuatro tubos de a^ua caliente de un diámetro do 1 decímetro. Es- 

 tos tubos, casi siempre de fundición, con sus bridas ó collares para las 

 uniones, ocupan una buena parte de la sección -de los conductos. Los 

 muros han de ser de un notable espesor para prestarse á dar sitio á di- 

 chos conductos, los cuales no pueden hacerse bien sino cuando el edi- 

 ficio ha de construirse y se construye desde la planta , con el objeto de 

 que se presten los muros á recibir el sistema de tubos. 



Por todas estas razones , el sistema de la aspiración por abajo debe 

 preferirse, siempre que sea posible, á los Otros dos sistemas de ventila- 

 ción por aspiración. 



