a 



555 



el ti'abajo que podría producir el calor que se lleva el aire en la rliiine- 

 nea dicha, si se aplicase á producir vapor y á mover una máquina de 

 este género. Vimos también que, según Péclet, los ventiladores 

 aprovechaban por término medio i del trabajo que rccibian de la má- 

 quina. De estas dos premisas se deduce que la ventilación mecánica 

 liabia de ser V veces más barata que la ventilación por una chimenea 

 de aspiración por abajo; esto es, que gastarla menos de la cuarta par- 

 te de combustible que la última. Si esta consecuencia fuese cierta, sería 

 un absurdo emplear ninguna ventilación con preferencia á la mecánica; 

 pero liemos demostrado de un modo que no deja lugar á duda, que no 

 lo es, y que la ventilación por una buena chimenea de aspiración por 

 bajo con hogar especial, viene á costar en la práctica sensiblemente lo 

 mismo que la ventilación mecánica. Agregúese á esto el exigir la últi- 

 ma una caldera ó generador de vapor con su hogar y chimenea, y una 

 máquina con todos sus gastos de instalación, descomposiciones, repa- 

 raciones, fogonero, etc., y deduciremos, que no habiendo algunas ra- 

 zones poderosísimas, de que basta ahora no hemos hablado, y de que 

 luego trataremos, no debe emplearse nunca la ventilación mecánica con 

 preferencia á la ventilación por una chimenea de aspiración por abajo, 

 cuando se consulte la economía. 



Si un edificio que se desea ventilar, contiene, con cualquier objeto 

 que sea, una máquina de vapor, empiezan á aminorar considerable- 

 mente por este solo hecho los gastos que exije la ventilación mecánica. 

 La misma máquina de vapor establecida pondría fácilmente en movi- 

 miento el ventilador, y sin gran coste de instalación: el gasto del fogo- 

 nero, las reparaciones de las máquinas, las dificultades é inconvenientes 

 de estas, han desaparecido; la ventilación mecánica empezará á poder 

 competir, bajo el punto de vista económico, con la ventilación por la 

 chimenea de aspiración por abajo. 



Si el edificio referido se ha de calentar en el invierno, se puede 

 usar, y debe usarse, el vapor como sistema de calentamiento del mis- 

 mo, ya sea empleando el vapor solo, ya sirviendo este de vehículo 

 para llevar el calor á un sistema de circulación de agua caliente, y 

 componiendo así el sistema mixto de calentamiento por agua y vapor 



