S6S 



I O" 4 A» QO 



8,o4x- y_g„ - =8,54X7^=0,67 kilogramos 



de hulla de 8.000 calorías. Durante los meses de marzo y diciembre, 

 la temperatura media de Barcelona es de 12°, luego el gasto de com- 

 bustible, por término medio, para estos dos meses, y por hora, será 



8,ó4x-r-:; — -=8,o4x77;=5 kdogramos 

 18—8 10 ^ 



de hulla de 8.000 calorías. 



SEGUNDO SISTEMA. 



Calentamiento por cal07'íferos exteriores de aire caliente. 



En este sistema no puede utilizarse tan bien como en el anterior el 

 calórico desarrollado por el combustible, tanto por razón del tiro, que 

 exije en este caso que se conserve al humo una temperatura algo más 

 elevada que en los caloríferos interioi'cs (donde parte del tiro, y aveces 

 todo, se hace al mismo tiempo y en los mismos tubos que el calen- 

 tamiento, de modo que parte ó toda la chimenea puede ser superficie 

 de calentamiento), como porque una parte del calor comunicado al 

 aire en el calorífero se pierde antes de que dicho aire penetre en las 

 salas que debe calentar. No puede contarse con un efecto útil superior 

 á 0,05 del calor total del combustible; luego el gasto de hulla por hora 

 para el mes de enero será de 



60.000 ., „,,.,, 



11,54 kilogramos 



0,65x8.000 

 de hulla de 8.000 calorías. 



