57!) 

 caso en que la altura de la chimenea es de 10 metros, la segunda 

 cuando es de 20, y la tercera cuando es de 50 metros. Aplicando á 

 nuestro caso la última tendremos 



S^==^-—- := 1 ,9 decímetros cuadrados, 

 3,02 



ó 0,019 metros cuadrados , 0,019 m. 



Economía Pero los conductos-chimeneas de cada calorífero, cuya sección será 



la' vemHacion ''^ *í^^ acabamos de encontrar, se reúnen en una sola chimenea metá- 



aiojancio la lica dentro de la gran chimenea de aspiración. Esta chimenea metálica. 

 chimenea de „^g jgj^g Servir á ambos caloríferos, debe tener una sección iírual á la 



los caloríferos ' . " 



rieniio (le la suma de las secciones calculadas para cada uno de los dos caloríferos; luc- 



(ic aspiración. gQ gu scccion scrá 0,019+0,019=0,038 metros cuadrados 0,038 m. 



Esta economía puede valuarse, según la opinión de los ingenieros 

 más prácticos, en un 5 por 100 del combustible gastado en el calorí- 

 fero; ó lo que es lo mismo, la diferencia de consumo de combustible 

 del hogar especial de la chimenea de aspiración cuando este marcha 

 solo ó cuando marcha ayudado por la chimenea de los caloríferos, no 

 puede valuarse más que en un 5 por 100 del combustible que estos 

 últimos consumen. Como hemos visto que en los caloríferos de aire 

 caliente se obtiene un efecto útil del G5 por 100 (pág. 5G2), resulta que 

 la colocación de la chimenea de los caloríferos dentro de la de aspiración, 

 utilizando un 5 por 100 más en la ventilación, hace que definitivamente 

 el efecto útil del combustible del calorífero sea de 70 por 100. 



Gasto El gasto de combustible para el calentamiento será, en una hora 



^buíiiírue' l^''*'"''' ^' '"''^ ^'^ '^"''''°' ^'*^ '^'^^ kilogramos de hulla de 8.000 calorías, 

 exigirá el ca- como indica la tabla do la página 565. Precisamente dicha tabla está 



leniamienio y calculada para un calentamiento de 00.000 calorías, que es el nue 



la ventilación •• i • , , 



de todo el hos- ^^ije nuestro liospital; pero los números que contiene se aplican á un 



P'tai- caso cualquiera, mediante una simple proporción. El gasto de hulla por 

 hora para el calentamiento en el mes de febrero, será de 9,25 kilogra- 

 mos. Para marzo 0,92 kilogramos. Para diciembre 6,92 kilogramos. 



