619 

 La temperatura media del agua es de 65°. La diferencia inedia de tem- 

 peraturas que origina la trasmisión, será de 65° — 25°=40". El número 

 de calorías que los 5.0 iO metros de aire viciado han de absorber por 

 hora es de 5.040x1, oX0,24x (35"— 18°) = 25.587. El número de ca- 

 lorías que cada metro de superficie de calentamiento trasmite por hora 

 y para la diferencia de temperaturas de 40°, es 



40° 

 800|^=376. 



La superficie de calentamiento que exije la ventilación de invierno 

 será, por lo tanto, de 



25.587 



576 



• :=63 metros cuadrados, 



en lugar de los 155 que exije la misma ventilación en el mes de agosto. 

 Vemos, pues, tanto en este proyecto como en el anterior, que la 

 superficie de calentamiento que exije la ventilación no es la misma en 

 los diferentes meses del año, sino que, al contrario, existen enormes 

 diferencias entre las extremas que corresponden en Barcelona al mes 

 de enero (65 metros) y al de agosto (155). Los ingenieros y construc- 

 tores suelen no tener presente una cosa de tanta importancia, y un 

 ejemplo de ello hemos citado en el estudio del anterior sistema de 

 Mr. Duvoir-Leblanc. Este constructor calculó en 40 metros cuadrados 

 la superficie de calentamiento que exijia la ventilación de cada pabellón 

 del hospital de Lariboisiére, y ha tenido que irla aumentando sucesiva- 

 mente hasta 87 metros que hoy tiene. Estamos seguros de que no es 

 excesiva esta superficie, y la prueba la tenemos en los cálculos que 

 hemos hecho en el anterior proyecto. En España, y sobre todo en las 

 capitales de España de clima ardiente, esa superficie de 87 metros 

 sería insuficiente. 



Por otra parle, estamos seguros que Mr. Duvoir, Mr. Hamelincourt, 

 "y casi todos los ingenieros y constructores franceses, al resolver el 

 proyecto de hospital que nosotros estamos estudiando, hubieran acep- 

 tado superficies de calentamiento para la ventilación, notablemente más 



