621 

 que, por las razones dichas, presentan siempre una superficie de calen- 

 lamiento para la ventilación, que llega á ser insuficiente durante los dias 

 de gran calor. Si las comisiones facultativas á que antes hemos iiecho 

 referencia hubieran hecho experimentos en los dias mas calorosos, y no 

 hubieran considerado como compensación á nna débil ventilación la 

 excesiva que los aparatos puedan producir en otros dias de otras esta- 

 ciones, los ingenieros se verian obligados á calcular las superficies de 

 calentamiento, como lo hemos hecho nosotros, para el caso mas desfa- 

 vorable, ó renunciarian á un sistema que conduce á dimensiones exa- 

 geradas para los aparatos. La cuestión de la ventilación de los edificios 

 habitados es una cuestión mucho más difícil en la práctica que el ca- 

 lentamiento, y mucho más difícil de resolver con acierto y economía de 

 lo que parece á primera vista. 



Es evidente que calculadas como nosotros lo hemos hecho las su- 

 perficies de calentamiento para la ventilación en el caso más desfavora- 

 ble, estas superficies serán excesivas en la primavera y otoño, y mucho 

 más en el invierno. Así es en efecto; y todos los sistemas de este género 

 deben tener medios de disminuir la superficie de calentamiento para la 

 ventilación, según las circunstancias. En el sistema de cuyo estudio nos 

 ocupamos, que es el de Mr. Hamelincourt, se aisla, por medio de las 

 llaves de comunicación que todos los tubos llevan, uno de ellos en cada 

 conducto, ó dos, ó los que se necesiten. En el sistema de Mr. Duvoir- 

 Léblanc se aislan en la gran estufa para la ventilación los cilindros que 

 se quieran. Los tubos ó cilindros aislados de la circulación general del 

 agua, quedan llenos de agua fria, y no sirven ya de superficie de calenta- 

 miento hasta el momento en que se necesitan, y en que se vuelven á 

 abrir las llaves, y toman parte en el movimiento general del agua. 



Distribución Hay en cada pabellón seis conductos destinados á la aspiración del 



% . , aire viciado; luego á cada conducto corresponde una superficie de ca- 

 la superficie de . 



caientamienio lentamiento de 



para la ven- 

 tilación , que ] 55 



corresponden —— = 26 metros cuadrados. 



á cada pabe- O 



llon. 



