634 

 hombres. Si todos estos datos son exactos (pueden comprobarse); si lodos 

 los años de un estado sanitario normal (cosa que no sabemos) mueren 

 en la proporción de 157 por 8.000, ósea de 17 por 1.000, tenemos aquí 

 la misma mortalidad excesiva que motivó en Inglaterra la reforma de 

 cuarteles y hospitales, y el establecimiento de la ventilación sistemática. 



El mejor sistema de calentamiento que puede emplearse en los hos- 

 pitales civiles ó militares en muchas capitales de España es el del vapor, 

 y de ventilación, la ventilación mecánica, utilizando todo el año casi todo 

 el vapor de escape de la máquina, durante el invierno en el calenta- 

 miento á una presión de 1 '/, á 1 '/t atmósferas, y durante el resto del 

 año en los diferentes usos de un hospital , que hemos enumerado al 

 comparar los diversos sistemas de ventilación y estudiar la ventilación 

 mecánica. Para pequeños hospitales debe emplearse el sistema de ca- 

 loríferos interiores, que hemos descrito en la página 480; y siempre 

 que sea posible, la ventilación por chimeneas de aspiración por abajo. 



Cuando se trata de calentar y ventilar hospitales ya construidos, 

 edificios viejos habilitados para hospital, no es posible trazar reglas fijas 

 que puedan servir de guia al ingeniero ó al arquitecto , el cual tendrá 

 que aprovechar las circunstancias particulares del local en cada caso, de 

 tal modo que los detalles y disposiciones que acepte para uno, deberá 

 modificarlos forzosamente en otro, aunque en principio el sistema per- 

 manezca el mismo. Respecto al calentamiento, el sistema que con me- 

 nos dificultades tropezará en estos edificios antiguos y de distribución 

 sumamente irregular, es el de caloríferos interiores dispuestos como 

 nosotros hemos descrito. Estos caloríferos sirven al mismo tiempo de 

 conductos de introducción de aire nuevo caliente en invierno y fi'io en 

 verano; pero para que llenen completamente este doble objeto, es pre- 

 ciso que el tubo que envuelva el calorífero tenga una sección mucho 

 más grande que la que dio Mr. Péclet; es preciso que esta sección esté 

 calculada con arreglo á una velocidad del aire de 5 á 6 decímetros por 

 segundo. No haciéndolo así, no pueden servir para una ventilación sufi- 

 ciente, sobre todo en verano. El conducto de introducción de aire para 

 una sala puede estar colocado bajo su suelo, ó en el techo de la sala 

 inferior. Respecto al sistema de ventilación, el sistema de aspiración 



