658 



Por otra parle, aunque el humo de los hogares de las retortas se enfriase 

 hasta 100°, se sabe que tenemos en nuestra mano dos elementos para 

 aumentar el tiro, no pasando de cierto límite: estos dos elementos son 

 la altura de la chimenea y la sección. 



En todos los edificios en que se establece una ventilación sistemá- 

 tica, pero muy principalmente en los hospitales, es muy importante el 

 tener algún medio de comprobar la marcha de la ventilación, y las irre- 

 gularidades que esta ha sufrido durante la ausencia del gefe local del 

 hospital, ya sea que estas faltas provengan del contratista, si la venti- 

 lación se hace por contrata, ya provengan de los agentes subalternos 

 encargados de este servicio. De todos los aparatos que se han inventado 

 hasta hoy para consignar ó contrastrar la marcha del servicio de la ven- 

 tilación durante veinticuatro horas, el mejor es el anemómetro totali- 

 zador de Mr. Hardy, según resulta del ensayo á que le ha sometido 

 Mr. Morin durante dos años en el Conservatorio de Artes de París, 

 cuyos anfiteatros y bibliotecas están ventilados y calentados. El ane- 

 mómetro totalizador eléctrico de Mr. Hardy ha sido colocado muy 

 recientemente en los pabellones del hospital de Lariboisiére en París, 

 por indicación de Mr. Morin y orden del Gobierno francés. Según ma- 

 nifiesta Mr. Morin en su informe á la Academia de ciencias, publicado 

 en les Comples rendiis, dicho aparato está prestando muy buenos servi- 

 cios en el referido hospital. El instrumento de Mr. Hardy ha puesto 

 de manifiesto muchas irregularidades y faltas en la ventilación de los 

 pabellones ventilados por el sistema de 3Ir. Duvoir-Leblanc, ó sea de 

 ventilación por chimeneas de aspiración por arriba, y faltas é- irregula- 

 ridades aún mayores (según el ilustre General) en el sistema de venti- 

 lación por inyección mecánica (insuffiation). Los resultados que resume 

 Mr. Morin, y que pueden verse en les Comples rendiis de enero del 

 corriente año de 1867, así como las consecuencias que de ellos pare- 

 cen deducirse, siempre desfavorables al sistema de la ventilación mecá- 

 nica, merecen que hagamos nuevamente una observación seguida de 

 algunas reflexiones, en consonancia con lo que hemos manifestado en 

 la teoría de la ventilación. Mr. Morin persiste siempre en no conside- 

 rar más que un solo lado de la cuestión. Este sabio distinguido no mide 



