462 

 menea de evacuación, los ingenieros que se ocupan en el calentamiento 

 y ia ventilación tratan de huir de dos escollos. La economía aconseja 

 establecer una pequeña velocidad, y por lo tanto gran sección. El 

 temor de ver perturbada la aspiración de la chimenea por la acción de 

 los vientos, aconseja lo contrario. De aquí el término medio aceptado 

 por todos, y dado por regia. Algunos, por razón de economía, estable- 

 cen una velocidail de 2 metros en la chimenea, y luego estrechan la 

 boca de esta, de modo «jue la velocidad de salida sea de tres metros. 



CAPITULO II. 



De la ]Dotenoia de los aparatos ele calenta- 

 miento ó ele caldeo. 



Ya sea que los aparatos de calentamiento estén colocados dentro de 

 las mismas salas que han de calentarse, ya que lo estén fuera y ejerzan 

 su efecto calentando el aire exterior que debe ser introducido en las sa- 

 las, es necesario siempre, al estudiar un proyecto, calcular la cantidad de 

 calor que se necesita por hora para sostener las salas á una tempera- 

 tura constante y dada, y calcular en consecuencia la potencia de los 

 aparatos de calentamiento. 



El cálculo de la potencia de los aparatos de calentamiento depende 

 de cuatro cuestiones que vamos á estudiar á continuación, y que son 



las siguientes: 



Primei'a: El volumen de aire frió que ha de calentarse por hora. 



Segunda: La diferencia entre la temperatura del aire exterior y la 

 temperatura constante que se quiere sostener en las salas. 



Tercera: La pérdida de calor por hoi'a que experimenta el edificio 

 ó las salas calentadas, por los muros exteriores y los vidrios de las ven- 

 tanas. 



Cuarta: El calor sensible desprendido por las personas y las luces 



en las salas que se han de calentar. 



