480 

 en Francia constructor, ni aun simple fuinisle, que no se crea en la ne- 

 cesidad de inventar y obtener privilegios para caloríferos cuya inven- 

 ción nada supone, que las más veces valen mucho menos que los eni- 

 [)leados comunmente, y que no pocas sirven solo para demostrar la 

 ignorancia de sus autores. 



JVoTA. Aunque en el hospital representado en las fujiiras 65, 64 

 y 05 no hay verdaderamente pabellones, nosotros usaremos, por abre- 

 viar, la palabra pabellón para designar el grupo de las tres salas super- 

 puestas que hay en cada una de las dos alas, izquierda y derecha, del 

 hospital. 



II. 



PRIMER SISTEMA. 



Caleulaniieuto. — Por caloríferos interiores de aire caliente. 

 Weniilacion. — Por chimeneas de aspiración por abajo. 



Este sistema está representado en las fiíjuras 17, 18, 19, 20, 21, 

 22, 25, 24, 25 y 26, que se refieren al calentamiento y ventilación del 

 hospital ya descrito. 



Las figuras 11, 18, 19 y 20 representan el calorífero empleado, 

 que es en principio el mismo que Mr. Péclet usó para las escuelas de 

 instrucción primaria en Francia, pero modificado. Este calorífero es 

 recomendable entre los caloríferos interiores, por la facilidad de su 

 construcción y manejo. 



Figura 17. Representa un corte vertical por el eje del calorífero. 

 Este se compone de un cilindro de fundición ahcd, cerrado por arriba 

 y por abajo, que contiene el hogar //, de ladrillos refractarios. C es el 

 cenicero; / es un tubo, de fundición cerca del hogar, de chapa de hierro 

 el resto, que sirve de chimenea. Todo el cilindro//, y parte de la chi- 

 menea /, se encuentra envuelto por un gran cilindro de chapa de 

 hierro delgada rrrr. El cilindro rrrr va abierto por abajo, y lleva en 

 su parte superior cuatro aberturas; dos comunican directamente con la 



